सुरक्षात्मक रिले

विद्युत अभियन्त्रण में, सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र एक प्रसारण उपकरण है जिसे किसी खराबी का पता चलने पर  परिपथ वियोजक  की यात्रा करने के लिए प्रारुपण किया गया है। पहले सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र विद्युत चुम्बकीय उपकरण थे, जो कि अति-धारा,  अति-वोल्टेज, विपरीत विद्युत शक्ति प्रवाह,

अति-आवृत्ति और न्युन्तम-आवृत्ति जैसी असामान्य प्रचालन स्थितियों का पता लगाने के लिए चलती भागों पर काम करने वाले कॉइल पर निर्भर थे।

सूक्ष्मप्रक्रमक-आधारित डिजिटल प्रक्षेपण प्रसारण केंद्र अब मूल उपकरणों का अनुकरण करते हैं, साथ ही साथ विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र के साथ अव्यवहारिक प्रकार के संरक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र किसी खराबी के स्थान और उत्पत्ति का केवल अल्पविकसित संकेत प्रदान करते हैं। कई स्थितियों में एक एकल सूक्ष्मप्रक्रमक प्रसारण केंद्र ऐसे कार्य प्रदान करता है जो दो या अधिक विद्युत यांत्रिक उपकरणों को लेते हैं। एक स्थिति में कई कार्यों को मिलाकर, संख्यात्मक प्रसारण केंद्र विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र पर पूंजी लागत और रखरखाव लागत को भी बचाते हैं। हालांकि, उनके लंबे जीवन अवधि के कारण, इनमें से हजारों मूक प्रहरी अभी भी दुनिया भर में संचारण लाइनों और विद्युत तंत्र की रक्षा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण संचारण लाइनों और जनित्र में कई व्यक्तिगत विद्युत उपकरण, या एक या दो सूक्ष्मप्रक्रमक प्रसारण केंद्र के साथ सुरक्षा के लिए समर्पित कक्ष होते हैं।

इन सुरक्षात्मक उपकरणों का सिद्धांत और अनुप्रयोग एक विद्युत अभियन्त्रण  की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो  बिजली तंत्र संरक्षण में माहिर है। परिपथ और उपकरणों की रक्षा के लिए जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता को प्रायः एक सेकंड के कुछ हजारवें अंश के भीतर एक ब्रेकर का जवाब देने और यात्रा करने के लिए सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र की आवश्यकता होती है।कुछ उदाहरणों में ये निकासी समय कानून या परिचालन नियमों में निर्धारित हैं। ref> एक रखरखाव या परीक्षण कार्यक्रम का उपयोग सुरक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन और उपलब्धता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ref>

अंतिम अनुप्रयोग और लागू कानून के आधार पर, विभिन्न मानकों जैसे कि ANSI C37.90, IEC255-4, IEC60255-3, और IAC, गलती की स्थिति के लिए प्रसारण केंद्र के प्रतिक्रिया समय को नियंत्रित करते हैं।

ऑपरेशन सिद्धांत
विद्युत यांत्रिक प्रोटेक्टिव प्रसारण केंद्र चुंबकीय आकर्षण, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा संचालित होते हैं। फिक्स्ड और आमतौर पर बीमार-परिभाषित ऑपरेटिंग वोल्टेज थ्रेसहोल्ड और ऑपरेटिंग समय के साथ विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र को स्विच करने के विपरीत, सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र में अच्छी तरह से स्थापित, चयन करने योग्य और समायोज्य समय और वर्तमान (या अन्य ऑपरेटिंग पैरामीटर) ऑपरेटिंग विशेषताओं को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है।संरक्षण प्रसारण केंद्र इंडक्शन डिस्क के सरणियों का उपयोग कर सकते हैं, छायांकित-पोल, मैग्नेट, ऑपरेटिंग और संयम कॉइल, सोलनॉइड-प्रकार के ऑपरेटर, टेलीफोन-प्रसारण केंद्र संपर्क, और चरण-स्थानांतरण नेटवर्क।

सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र को भी उनके द्वारा किए गए माप के प्रकार द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र वोल्टेज या करंट जैसी मात्रा के परिमाण का जवाब दे सकता है।इंडक्शन प्रसारण केंद्र दो फील्ड कॉइल में दो मात्रा के उत्पाद का जवाब दे सकते हैं, जो उदाहरण के लिए एक परिपथ में शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

यह एक प्रसारण केंद्र बनाना व्यावहारिक नहीं है जो दो ए.सी. के भागफल के बराबर एक टॉर्क विकसित करता है।मात्रा।यह, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है;एक प्रसारण केंद्र के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण स्थिति इसकी सेटिंग है और सेटिंग को एक विस्तृत श्रृंखला पर घटक मूल्यों की परवाह किए बिना एक अनुपात के अनुरूप बनाया जा सकता है। कई ऑपरेटिंग कॉइल का उपयोग प्रसारण केंद्र को पूर्वाग्रह प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे एक परिपथ में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता को दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्रसारण केंद्र में संचालित टोक़ और संयम टॉर्क के विभिन्न संयोजनों का उत्पादन किया जा सकता है।

चुंबकीय परिपथ में एक स्थायी चुंबक के उपयोग से, एक प्रसारण केंद्र को एक दिशा में वर्तमान में दूसरे से अलग तरीके से जवाब देने के लिए बनाया जा सकता है। इस तरह के प्रसारण केंद्र#ध्रुवीकृत प्रसारण केंद्र का उपयोग प्रत्यक्ष-वर्तमान सर्किटों पर किया जाता है, उदाहरण के लिए, एक जनित्र में वर्तमान को रिवर्स करें। इन प्रसारण केंद्र को bistable बनाया जा सकता है, बिना किसी कॉइल करंट के साथ बंद संपर्क बनाए रखा जा सकता है और रीसेट करने के लिए रिवर्स करंट की आवश्यकता होती है। एसी परिपथ के लिए, सिद्धांत को एक संदर्भ वोल्टेज स्रोत से जुड़े एक ध्रुवीकरण घुमावदार के साथ बढ़ाया जाता है।

हल्के संपर्क संवेदनशील प्रसारण केंद्र के लिए बनाते हैं जो जल्दी से काम करते हैं, लेकिन छोटे संपर्क भारी धाराओं को ले या तोड़ नहीं सकते हैं। प्रायः मापने वाले प्रसारण केंद्र सहायक टेलीफोन-प्रकार के आर्मेचर प्रसारण केंद्र को ट्रिगर करेंगे।

विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र की एक बड़ी स्थापना में, यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि किस उपकरण ने परिपथ को ट्रिप किए गए सिग्नल की उत्पत्ति की। यह जानकारी संचालन कर्मियों के लिए उपयोगी है ताकि गलती के संभावित कारण को निर्धारित किया जा सके और इसकी पुन: घटना को रोका जा सके। प्रसारण केंद्र को एक लक्ष्य या ध्वज इकाई के साथ फिट किया जा सकता है, जो प्रसारण केंद्र के संचालन के दौरान जारी किया जाता है, जब प्रसारण केंद्र को ट्रिप किया जाता है तो एक विशिष्ट रंगीन सिग्नल प्रदर्शित करने के लिए।

विद्युत यांत्रिक
विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र को कई अलग -अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आर्मेचर -टाइप प्रसारण केंद्र में एक काज पर समर्थित एक पिवटेड लीवर होता है या चाकू-धार धुरी, जो एक चलती संपर्क वहन करती है।ये प्रसारण केंद्र बारी -बारी से या प्रत्यक्ष करंट पर काम कर सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक वर्तमान के लिए, पोल पर एक छायांकन कॉइल पूरे वर्तमान चक्र में संपर्क बल बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है।क्योंकि प्रसारण केंद्र के संचालित होने पर निश्चित कॉइल और चलती आर्मेचर के बीच हवा का अंतर बहुत छोटा हो जाता है, प्रसारण केंद्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक वर्तमान को पहले संचालित करने के लिए करंट की तुलना में बहुत छोटा होता है।वापसी अनुपात या अंतर यह है कि प्रसारण केंद्र को रीसेट करने के लिए वर्तमान को कितना कम किया जाना चाहिए।

आकर्षण सिद्धांत का एक संस्करण अनुप्रयोग प्लंजर-प्रकार या सोलनॉइड ऑपरेटर है।एक रीड प्रसारण केंद्र आकर्षण सिद्धांत का एक और उदाहरण है।

लेविंग कॉइल मीटर तार के एक लूप का उपयोग करते हैं, जो एक स्थिर चुंबक में एक बिजली की शक्ति नापने का यंत्र  के समान है, लेकिन एक सूचक के बजाय एक संपर्क लीवर के साथ।इन्हें बहुत उच्च संवेदनशीलता के साथ बनाया जा सकता है।एक अन्य प्रकार का मूविंग कॉइल कॉइल को दो प्रवाहकीय स्नायुबंधन से निलंबित कर देता है, जिससे कॉइल की बहुत लंबी यात्रा की अनुमति मिलती है।

इंडक्शन डिस्क ओवरक्रेक्ट प्रसारण केंद्र
इंडक्शन डिस्क मीटर एक डिस्क में धाराओं को प्रेरित करके काम करते हैं जो घूमने के लिए स्वतंत्र है;डिस्क की रोटरी गति एक संपर्क संचालित करती है।इंडक्शन प्रसारण केंद्र को वैकल्पिक करंट की आवश्यकता होती है;यदि दो या दो से अधिक कॉइल का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें एक ही आवृत्ति पर होना चाहिए अन्यथा कोई शुद्ध ऑपरेटिंग बल का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रसारण केंद्र 19 वीं शताब्दी के अंत में गैलीलियो फेरारिस  द्वारा खोजे गए प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं।इंडक्शन डिस्क ओवरक्रेक्ट प्रसारण केंद्र में चुंबकीय प्रणाली को एक पावर सिस्टम में ओवरकंट्रेंट्स का पता लगाने के लिए प्रारुपण किया गया है और जब कुछ ओवरक्रेन्ट लिमिट्स तक पहुंच गए हैं, तो पूर्व-निर्धारित समय में देरी के साथ काम करना है।संचालित करने के लिए, प्रसारण केंद्र में चुंबकीय प्रणाली टॉर्क का उत्पादन करती है जो निम्नलिखित बुनियादी वर्तमान/टोक़ समीकरण के अनुसार, संपर्क बनाने के लिए एक धातु डिस्क पर कार्य करती है:

$$T \propto \phi_s \times \phi_u \sin \alpha$$ कहाँ पे $$\phi_u$$ तथा $$\phi_s$$ दो फ्लक्स हैं और $$\alpha$$ फ्लक्स के बीच चरण कोण है

उपरोक्त समीकरण से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
 * टोक़ उत्पादन के लिए एक चरण शिफ्ट के साथ दो वैकल्पिक फ्लक्स की आवश्यकता होती है।
 * अधिकतम टॉर्क का उत्पादन तब होता है जब दो वैकल्पिक फ्लक्स 90 डिग्री अलग होते हैं।
 * परिणामी टोक़ स्थिर है और समय का कार्य नहीं है।

प्रसारण केंद्र की प्राथमिक वाइंडिंग को पावर सिस्टम्स करंट ट्रांसफार्मर से प्लग ब्रिज के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, जिसे प्लग सेटिंग गुणक (PSM) कहा जाता है। आमतौर पर सात समान रूप से टपिंग या ऑपरेटिंग बैंड प्रसारण केंद्र संवेदनशीलता को निर्धारित करते हैं। प्राथमिक घुमावदार ऊपरी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर स्थित है। द्वितीयक वाइंडिंग में ऊपरी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर कनेक्शन होते हैं जो प्राथमिक घुमावदार से सक्रिय होते हैं और निचले इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़े होते हैं। एक बार ऊपरी और निचले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को सक्रिय कर दिया जाता है, वे एडी धाराओं का उत्पादन करते हैं जो धातु डिस्क पर प्रेरित होते हैं और फ्लक्स पथ के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। एडी धाराओं और फ्लक्स का यह संबंध प्राथमिक घुमावदार के इनपुट करंट के लिए आनुपातिक रूप से टोक़ बनाता है, दो फ्लक्स पथ 90 ° से चरण से बाहर होने के कारण।

एक अतिवृद्धि स्थिति में, वर्तमान का एक मूल्य तक पहुंच जाएगा जो स्पिंडल और ब्रेकिंग चुंबक पर नियंत्रण वसंत के दबाव को खत्म कर देता है, जिससे धातु डिस्क निश्चित संपर्क की ओर घूमती है। डिस्क के इस प्रारंभिक आंदोलन को छोटे स्लॉट्स द्वारा वर्तमान के एक महत्वपूर्ण सकारात्मक मूल्य के लिए भी बंद कर दिया जाता है जो प्रायः डिस्क के पक्ष में काटते हैं। संपर्क बनाने के लिए रोटेशन के लिए लिया गया समय न केवल वर्तमान पर निर्भर करता है, बल्कि स्पिंडल बैकस्टॉप स्थिति भी है, जिसे टाइम मल्टीप्लायर (टीएम) के रूप में जाना जाता है। समय गुणक को पूर्ण रोटेशन समय के 10 रैखिक डिवीजनों में विभाजित किया गया है।

प्रसारण केंद्र प्रदान करना गंदगी से मुक्त है, धातु डिस्क और इसके संपर्क के साथ स्पिंडल निश्चित संपर्क तक पहुंच जाएगा, इस प्रकार अपने प्रारुपण किए गए समय और वर्तमान विनिर्देशों के भीतर परिपथ को यात्रा करने और अलग करने के लिए एक संकेत भेजेगा। प्रसारण केंद्र के वर्तमान को छोड़ दें, इसके परिचालन मूल्य की तुलना में बहुत कम है, और एक बार पहुंचने के बाद प्रसारण केंद्र को ब्रेकिंग चुंबक द्वारा शासित नियंत्रण वसंत के दबाव द्वारा एक रिवर्स गति में रीसेट कर दिया जाएगा।

स्टेटिक
सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायरों के अनुप्रयोग को 1928 की शुरुआत में वर्णित किया गया था, वेक्यूम - ट्यूब  एम्पलीफायरों का उपयोग करके और 1956 तक जारी रहा। वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायरों की सीमाओं के कारण इलेक्ट्रॉन ट्यूबों का उपयोग करने वाले उपकरणों का अध्ययन किया गया था, लेकिन कभी भी वाणिज्यिक उत्पादों के रूप में लागू नहीं किया गया था।ट्यूब फिलामेंट तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत बड़े स्टैंडबाय करंट की आवश्यकता होती है;परिपथ के लिए असुविधाजनक उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायरों को शोर की गड़बड़ी के कारण गलत ऑपरेशन के साथ कठिनाई होती है।

स्टेटिक प्रसारण केंद्र में कोई या कुछ चलती भाग नहीं हैं, और ट्रांजिस्टर  की शुरूआत के साथ व्यावहारिक हो गए हैं। स्थैतिक प्रसारण केंद्र के तत्वों को मापने के लिए सफलतापूर्वक और आर्थिक रूप से  डायोड,  ज़ेनर डायोड ,  हिमस्खलन  डायोड, एकजुटिक ट्रांजिस्टर, पी-एन-पी और एन-पी-एन  द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर ,  फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर  या उनके संयोजनों से बनाया गया है। स्टेटिक प्रसारण केंद्र विशुद्ध रूप से विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र की तुलना में उच्च संवेदनशीलता का लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि आउटपुट संपर्कों को संचालित करने की शक्ति एक अलग आपूर्ति से ली गई है, न कि सिग्नल परिपथ से।स्टेटिक प्रसारण केंद्र ने  संपर्क उछाल  को समाप्त या कम कर दिया, और तेजी से संचालन, लंबे जीवन और कम रखरखाव प्रदान कर सकता है।

डिजिटल
1960 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान डिजिटल सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। 1970 के दशक की शुरुआत में प्रयोगशाला और क्षेत्र में एक प्रयोगात्मक डिजिटल संरक्षण प्रणाली का परीक्षण किया गया था।  ऊपर उल्लिखित प्रसारण केंद्र के विपरीत, डिजिटल सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र में दो मुख्य भाग हैं: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।दुनिया के पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डिजिटल प्रोटेक्टिव प्रसारण केंद्र को 1984 में वाशिंगटन के पुलमैन में स्थित श्वित्जर इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज (एसईएल) द्वारा 1984 में बिजली उद्योग में पेश किया गया था। सुरक्षा कार्यों को लागू करने के लिए जटिल एल्गोरिदम के विकास के बावजूद 1980 के दशक में विपणन किए गए सूक्ष्मप्रक्रमक आधारित-प्रसारण केंद्रस ने उन्हें शामिल नहीं किया। एक सूक्ष्मप्रक्रमक-आधारित डिजिटल सुरक्षा प्रसारण केंद्र कई असतत विद्युत यांत्रिक उपकरणों के कार्यों को बदल सकता है।ये प्रसारण केंद्र वोल्टेज और धाराओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं और सूक्ष्मप्रक्रमक का उपयोग करके परिणामी मापों को संसाधित करते हैं।डिजिटल प्रसारण केंद्र एक उपकरण में कई असतत विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र के कार्यों का अनुकरण कर सकता है, सुरक्षा प्रारुपण और रखरखाव को सरल बनाना।प्रत्येक डिजिटल प्रसारण केंद्र अपनी तत्परता और अलार्म की पुष्टि करने के लिए स्व-परीक्षण दिनचर्या चला सकता है यदि एक गलती का पता चला है।डिजिटल प्रसारण केंद्र संचार ( SCADA ) इंटरफ़ेस, संपर्क इनपुट की निगरानी, पैमाइश, तरंग विश्लेषण और अन्य उपयोगी सुविधाओं जैसे कार्य भी प्रदान कर सकते हैं।डिजिटल प्रसारण केंद्र, उदाहरण के लिए, सुरक्षा मापदंडों के कई सेटों को स्टोर कर सकते हैं, जो संलग्न उपकरणों के रखरखाव के दौरान प्रसारण केंद्र के व्यवहार को बदलने की अनुमति देता है।डिजिटल प्रसारण केंद्र भी विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र के साथ लागू करने के लिए सुरक्षा रणनीतियों को असंभव प्रदान कर सकते हैं।यह विशेष रूप से लंबी दूरी के उच्च वोल्टेज या मल्टी-टर्मिनल परिपथ में या उन लाइनों में है जो श्रृंखला या शंट मुआवजा हैं वे पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रणालियों के लिए स्व-परीक्षण और संचार में भी लाभ प्रदान करते हैं।



संख्यात्मक
डिजिटल और संख्यात्मक संरक्षण प्रसारण केंद्र के बीच का अंतर ठीक तकनीकी विवरण के बिंदुओं पर टिकी हुई है, और शायद ही कभी सुरक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है।संख्यात्मक प्रसारण केंद्र डिजिटल प्रसारण केंद्र से प्रौद्योगिकी में प्रगति का उत्पाद है।आम तौर पर, कई अलग -अलग प्रकार के संख्यात्मक सुरक्षा प्रसारण केंद्र होते हैं।प्रत्येक प्रकार, हालांकि, एक समान वास्तुकला साझा करता है, इस प्रकार प्रारुपणरों को एक संपूर्ण सिस्टम समाधान बनाने में सक्षम बनाता है जो अपेक्षाकृत कम संख्या में लचीले घटकों पर आधारित है। वे उपयुक्त एल्गोरिदम को निष्पादित करने वाले उच्च गति प्रोसेसर का उपयोग करते हैं. अधिकांश संख्यात्मक प्रसारण केंद्र भी बहुक्रियाशील हैं और कई सेटिंग समूहों में प्रायः दसियों या सैकड़ों सेटिंग्स के साथ होते हैं।

फ़ंक्शंस द्वारा प्रसारण केंद्र
किसी दिए गए प्रसारण केंद्र पर उपलब्ध विभिन्न सुरक्षात्मक कार्यों को मानक ANSI उपकरण संख्याओं द्वारा दर्शाया गया है।उदाहरण के लिए, फ़ंक्शन 51 सहित एक प्रसारण केंद्र एक समयबद्ध अति -सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र होगा।

ओवरक्रैक प्रसारण केंद्र
एक ओवररेंट प्रसारण केंद्र एक प्रकार का सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र है जो तब संचालित होता है जब लोड करंट पिकअप मान से अधिक हो जाता है।यह दो प्रकारों का है: वर्तमान (IOC) प्रसारण केंद्र पर तात्कालिक और निश्चित समय ओवरक्रेन्ट (DTOC) प्रसारण केंद्र।

IOC प्रसारण केंद्र या DTOC प्रसारण केंद्र के लिए ANSI उपकरण संख्या 50 है।एक विशिष्ट एप्लिकेशन में, ओवर करंट प्रसारण केंद्र एक वर्तमान ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है और एक विशिष्ट वर्तमान स्तर पर या उससे ऊपर संचालित करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है।जब प्रसारण केंद्र संचालित होता है, तो एक या एक से अधिक संपर्क एक परिपथ ब्रेकर की यात्रा करने के लिए संचालित और सक्रिय हो जाएगा।DTOC प्रसारण केंद्र का उपयोग यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर किया गया है, लेकिन स्रोत के करीब दोषों के लिए धीमी गति से संचालन के अपने अंतर्निहित मुद्दे ने IDMT प्रसारण केंद्र के विकास का नेतृत्व किया।

निश्चित समय से अधिक-वर्तमान प्रसारण केंद्र
एक निश्चित समय ओवर-करंट (DTOC) प्रसारण केंद्र एक प्रसारण केंद्र है जो एक बार पिकअप मूल्य से अधिक होने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद संचालित होता है।इसलिए, इस प्रसारण केंद्र में वर्तमान सेटिंग रेंज के साथ -साथ टाइम सेटिंग रेंज भी है।

तात्कालिक अति-वर्तमान प्रसारण केंद्र
एक तात्कालिक ओवर-करंट प्रसारण केंद्र एक अति-प्रसारण केंद्र है, जिसमें ऑपरेशन के लिए कोई जानबूझकर समय देरी नहीं है।प्रसारण केंद्र के संपर्क तुरंत बंद हो जाते हैं जब प्रसारण केंद्र के अंदर वर्तमान परिचालन मूल्य से परे बढ़ जाता है।तत्काल पिक-अप मूल्य और प्रसारण केंद्र के समापन संपर्कों के बीच का समय अंतराल बहुत कम है।इसमें कम ऑपरेटिंग समय होता है और जब प्रसारण केंद्र सेटिंग से अधिक वर्तमान का मूल्य अधिक होता है तो तुरंत संचालन शुरू होता है।यह प्रसारण केंद्र केवल तब संचालित होता है जब स्रोत और प्रसारण केंद्र के बीच प्रतिबाधा अनुभाग में प्रदान की गई तुलना में कम होता है।

व्युत्क्रम-समय से अधिक-वर्तमान प्रसारण केंद्र
एक उलटा-समय अधिक-वर्तमान (ITOC) प्रसारण केंद्र एक अतिवृद्धि प्रसारण केंद्र है जो केवल तब संचालित होता है जब उनके ऑपरेटिंग करंट का परिमाण ऊर्जा की मात्रा के परिमाण के विपरीत आनुपातिक होता है।प्रसारण केंद्र का ऑपरेटिंग समय वर्तमान में वृद्धि के साथ कम हो जाता है।प्रसारण केंद्र का संचालन वर्तमान के परिमाण पर निर्भर करता है।

उलटा निश्चित न्यूनतम समय प्रसारण केंद्र
उलटा निश्चित न्यूनतम समय (IDMT) प्रसारण केंद्र सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र हैं जो निश्चित समय ओवरक्रेन्ट (DTOC) प्रसारण केंद्र की कमियों को दूर करने के लिए विकसित किए गए थे। यदि स्रोत प्रतिबाधा स्थिर रहता है और गलती वर्तमान परिवर्तन सराहनीय रूप से बदल जाता है क्योंकि हम प्रसारण केंद्र से दूर जाते हैं तो यह IDMT ओवरक्रेन्ट प्रक्षेपण का उपयोग करना फायदेमंद है संरक्षित परिपथ के एक बड़े अंश पर उच्च गति संरक्षण प्राप्त करने के लिए। हालांकि, यदि स्रोत प्रतिबाधा फीडर प्रतिबाधा की तुलना में काफी बड़ा है, तो IDMT प्रसारण केंद्र की विशेषता का शोषण नहीं किया जा सकता है और DTOC का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे यदि स्रोत प्रतिबाधा भिन्न होता है और प्रकाश भार के दौरान कम पीढ़ी के साथ कमजोर हो जाता है, तो यह धीमी निकासी समय की ओर जाता है इसलिए IDMT प्रसारण केंद्र के उद्देश्य को नकारता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन  602555-151 IDMT प्रसारण केंद्र कर्व्स को निर्दिष्ट करता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।तालिका 1 में चार घटता अब वापस ले लिया गया  ब्रिटिश मानक  बीएस 142 से लिया गया है। अन्य पांच, तालिका 2 में, ANSI मानक C37.112 से प्राप्त हैं। जबकि वर्तमान सुरक्षा के लिए IDMT प्रसारण केंद्र का उपयोग करना अधिक सामान्य है, वोल्टेज सुरक्षा के लिए ऑपरेशन के IDMT मोड का उपयोग करना संभव है।कुछ सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र में कस्टमाइज्ड कर्व्स को प्रोग्राम करना संभव है और अन्य निर्माता उनके प्रसारण केंद्र के लिए विशेष घटता विशिष्ट है।कुछ संख्यात्मक प्रसारण केंद्र का उपयोग उलटा समय ओवरवोल्टेज सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है या नकारात्मक अनुक्रम अति सुरक्षा संरक्षण।

मैंr = प्रसारण केंद्र सेटिंग करंट या प्लग सेटिंग गुणक के लिए गलती वर्तमान का अनुपात है। प्लग विद्युत यांत्रिक प्रसारण केंद्र युग से एक संदर्भ है और असतत में उपलब्ध थे कदम।TD टाइम डायल सेटिंग है।

$$PSM= \frac{Primary \ fault \ current}{Relay \ current \ setting \ \times \ CT \ ratio}$$ उपरोक्त समीकरणों के परिणामस्वरूप अलग -अलग समय गुणक सेटिंग (टीएमएस) सेटिंग्स का उपयोग करने के परिणामस्वरूप घटता के एक परिवार में परिणाम होता है।यह प्रसारण केंद्र विशेषता समीकरणों से स्पष्ट है कि एक बड़े टीएमएस के परिणामस्वरूप किसी दिए गए पीएमएस के लिए धीमी गति से निकासी समय होगा$r$) मूल्य।

दूरी प्रसारण केंद्र
दूरी प्रसारण केंद्र, जिसे प्रतिबाधा प्रसारण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, संरक्षण के अन्य रूपों से सिद्धांत रूप में भिन्न होता है कि उनका प्रदर्शन संरक्षित परिपथ में वर्तमान या वोल्टेज के परिमाण द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि इन दो मात्राओं के अनुपात पर है।डिस्टेंस प्रसारण केंद्र वास्तव में डबल एक्ट्यूटिंग मात्रा प्रसारण केंद्र हैं, जो वोल्टेज और अन्य कॉइल द्वारा वर्तमान में एक कॉइल के साथ एक कॉइल के साथ प्रसारण केंद्र हैं।वर्तमान तत्व एक सकारात्मक या पिक अप टोक़ पैदा करता है जबकि वोल्टेज तत्व एक नकारात्मक या रीसेट टॉर्क का उत्पादन करता है।प्रसारण केंद्र केवल तब संचालित होता है जब V/I अनुपात एक पूर्व निर्धारित मान (या सेट मान) से नीचे आता है।ट्रांसमिशन लाइन पर एक गलती के दौरान गलती वर्तमान बढ़ जाती है और गलती बिंदु पर वोल्टेज कम हो जाता है।वी/आई अनुपात को वर्तमान ट्रांसफार्मर करेंट ट्रांसफॉर्मर  प्रकार#वोल्टेज ट्रांसफार्मर या संभावित ट्रांसफार्मर के स्थान पर मापा जाता है।पीटी स्थान पर वोल्टेज पीटी और गलती के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।यदि मापा वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब है कि दोष निकट है और इसके विपरीत।इसलिए सुरक्षा प्रसारण केंद्र नामक संरक्षण।लाइन के माध्यम से बहने वाला भार प्रसारण केंद्र के लिए एक प्रतिबाधा के रूप में प्रकट होता है और पर्याप्त रूप से बड़े भार (जैसा कि प्रतिबाधा लोड के विपरीत आनुपातिक है) एक गलती की अनुपस्थिति में भी प्रसारण केंद्र की यात्रा का कारण बन सकता है।

वर्तमान अंतर संरक्षण योजना
एक विभेदक योजना एक संरक्षित क्षेत्र (जो एक बस बार, जनित्र, ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरण हो सकती है) और उस ज़ोन को छोड़ने वाले वर्तमान में वर्तमान में अंतर पर काम करती है।ज़ोन के बाहर एक गलती ज़ोन के प्रविष्टि और निकास पर एक ही दोष वर्तमान देता है, लेकिन ज़ोन के भीतर दोष वर्तमान में अंतर के रूप में दिखाई देते हैं।

अंतर संरक्षण 100% चयनात्मक है और इसलिए केवल अपने संरक्षित क्षेत्र के भीतर दोषों का जवाब देता है।संरक्षित क्षेत्र की सीमा को वर्तमान ट्रांसफार्मर के स्थान से विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।अन्य सुरक्षा प्रणालियों के साथ समय ग्रेडिंग की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त देरी के बिना ट्रिपिंग की अनुमति देता है।इसलिए विभेदक सुरक्षा सभी महत्वपूर्ण पौधों की वस्तुओं के लिए तेजी से मुख्य सुरक्षा के रूप में अनुकूल है। कई टर्मिनलों के साथ क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभेदक सुरक्षा का उपयोग किया जा सकता है और लाइनों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जनित्र, मोटर्स, ट्रांसफार्मर और अन्य इलेक्ट्रिकल प्लांट।

एक अंतर योजना में वर्तमान ट्रांसफार्मर को उच्च ओवरक्रंट्स के लिए लगभग समान प्रतिक्रिया के लिए चुना जाना चाहिए।यदि गलती के माध्यम से वर्तमान ट्रांसफॉर्मर के एक सेट में दूसरे से पहले संतृप्त होता है, तो ज़ोन डिफरेंशियल प्रक्षेपण एक गलत संचालित करंट और झूठी यात्रा को देखेगा।

GFCI ( ग्राउंड फाल्ट परिपथ इंटरप्टर ) परिपथ ब्रेकर मानक, आमतौर पर उपलब्ध मॉड्यूल में ओवररेंट प्रक्षेपण और डिफरेंशियल प्रक्षेपण (गैर-एडजस्टेबल) को जोड़ते हैं।

दिशात्मक प्रसारण केंद्र
एक दिशात्मक प्रसारण केंद्र एक गलती की दिशा निर्धारित करने के लिए वोल्टेज या वर्तमान के एक अतिरिक्त ध्रुवीकरण स्रोत का उपयोग करता है।दिशात्मक तत्व एक ध्रुवीकरण मात्रा और एक संचालन मात्रा के बीच चरण बदलाव का जवाब देते हैं। गलती को प्रसारण केंद्र के स्थान के ऊपर या नीचे की ओर स्थित किया जा सकता है, जिससे उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों को सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर या बाहर संचालित किया जा सकता है।

सिंक्रोनिज्म चेक
एक सिंक्रोनिज्म चेकिंग प्रसारण केंद्र एक संपर्क बंद करता है जब दो स्रोतों की आवृत्ति और चरण कुछ सहिष्णुता मार्जिन के भीतर समान होते हैं।एक सिंक चेक प्रसारण केंद्र को प्रायः लागू किया जाता है जहां दो पावर सिस्टम परस्पर जुड़े होते हैं, जैसे कि एक स्विचयार्ड में दो पावर ग्रिड को जोड़ने वाले, या एक जनित्र परिपथ ब्रेकर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनित्र को कनेक्ट करने से पहले सिस्टम में सिंक्रनाइज़ किया जाता है।

शक्ति स्रोत
प्रसारण केंद्र को उस प्रकार के शक्ति स्रोत पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है जिसका उपयोग वे काम करने के लिए करते हैं।
 * स्व-संचालित प्रसारण केंद्र संरक्षित परिपथ से प्राप्त ऊर्जा पर काम करते हैं, उदाहरण के लिए, लाइन करंट को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान ट्रांसफार्मर के माध्यम से।यह एक अलग आपूर्ति की लागत और विश्वसनीयता प्रश्न को समाप्त करता है।
 * सहायक संचालित प्रसारण केंद्र बैटरी या बाहरी एसी आपूर्ति पर निर्भर करते हैं।कुछ प्रसारण केंद्र एसी या डीसी का उपयोग कर सकते हैं।सिस्टम फॉल्ट के दौरान सहायक आपूर्ति अत्यधिक विश्वसनीय होनी चाहिए।
 * दोहरे संचालित प्रसारण केंद्र भी सहायक संचालित हो सकते हैं, इसलिए सभी बैटरी, चार्जर्स और अन्य बाहरी तत्वों को बेमानी बना दिया जाता है और इसका उपयोग बैकअप के रूप में किया जाता है।

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
 * चुंबकीय परिपथ
 * एकत्रण ट्रांजिस्टर
 * ANSI उपकरण नंबर

बाहरी संबंध

 * Silent Sentinels 1949 edition online text

] ]