भवन स्वचालन

बिल्डिंग ऑटोमेशन (बीएएस), जिसे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) या बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (बीईएमएस) के रूप में भी जाना जाता है, एक इमारत के एचवीएसी|एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग), इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, शेडिंग, का स्वत: केंद्रीकृत नियंत्रण है। अभिगम नियंत्रण, सुरक्षा प्रणालियाँ और अन्य परस्पर संबंधित प्रणालियाँ। बिल्डिंग ऑटोमेशन के कुछ उद्देश्यों में रहने वालों की सुविधा में सुधार, बिल्डिंग सिस्टम का कुशल संचालन, ऊर्जा की खपत में कमी, संचालन में कमी और लागत को बनाए रखना और सुरक्षा में वृद्धि शामिल है।

बीएएस कार्यक्षमता एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर एक इमारत की जलवायु को रख सकती है, एक अधिभोग के आधार पर कमरों को प्रकाश प्रदान कर सकती है, प्रदर्शन और डिवाइस की विफलताओं की निगरानी कर सकती है, और रखरखाव कर्मचारियों के निर्माण में खराबी अलार्म प्रदान कर सकती है। एक गैर-नियंत्रित इमारत की तुलना में बीएएस भवन निर्माण ऊर्जा और रखरखाव लागत को कम करने के लिए काम करता है। 2000 के बाद निर्मित अधिकांश वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक भवनों में एक BAS शामिल है, जबकि पुरानी इमारतों को नए BAS के साथ रेट्रोफिट किया जा सकता है।

बीएएस द्वारा नियंत्रित एक इमारत को अक्सर एक बुद्धिमान इमारत के रूप में जाना जाता है, स्मार्ट बिल्डिंग, या (यदि कोई आवास है) एक स्मार्ट घर। वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों ने ऐतिहासिक रूप से मजबूत सिद्ध प्रोटोकॉल (जैसे बीएसीनेट) पर भरोसा किया है जबकि मालिकाना प्रोटोकॉल (जैसे एक्स10 (उद्योग मानक)|एक्स-10) घरों में उपयोग किए जाते थे।

लगभग सभी बहुमंजिला हरित भवनों को ऊर्जा, वायु और जल संरक्षण विशेषताओं के लिए एक बीएएस को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत उपकरण मांग प्रतिक्रिया बीएएस का एक विशिष्ट कार्य है, जैसा कि अधिक परिष्कृत वेंटिलेशन और तंग इन्सुलेटेड इमारतों के लिए आवश्यक आर्द्रता निगरानी है। अधिकांश हरित भवन यथासंभव कम-शक्ति वाले डीसी उपकरणों का भी उपयोग करते हैं। यहां तक ​​​​कि किसी भी शुद्ध ऊर्जा का उपभोग करने के उद्देश्य से एक पासिवहॉस डिज़ाइन को आमतौर पर गर्मी पर कब्जा, शेडिंग और वेंटिंग, और शेड्यूलिंग डिवाइस के उपयोग के प्रबंधन के लिए एक बीएएस की आवश्यकता होगी।

विशेषताएं
बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम व्यापक मैकेनिकल, एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाली बड़ी परियोजनाओं में सबसे अधिक लागू होते हैं। बीएमएस से जुड़े सिस्टम आमतौर पर भवन के ऊर्जा उपयोग के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं; यदि प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 70% तक पहुंच जाती है। ऊर्जा मांग के प्रबंधन के लिए बीएमएस प्रणालियां एक महत्वपूर्ण घटक हैं। माना जाता है कि अनुचित रूप से कॉन्फ़िगर किए गए बीएमएस सिस्टम के निर्माण ऊर्जा उपयोग का 20%, या संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल ऊर्जा उपयोग का लगभग 8% है। भवन के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने के अलावा, BMS सिस्टम कभी-कभी अभिगम नियंत्रण (टर्नस्टाइल और अभिगम द्वार नियंत्रित करते हैं कि किसे भवन में प्रवेश और निकास की अनुमति है) या अन्य सुरक्षा प्रणालियों जैसे क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (CCTV) और मोशन डिटेक्टर से जुड़े होते हैं। निगरानी के लिए फायर अलार्म सिस्टम और लिफ्ट भी कभी-कभी बीएमएस से जुड़े होते हैं। अगर आग का पता चलता है तो केवल फायर अलार्म पैनल वेंटिलेशन सिस्टम में धुएं को फैलने से रोकने के लिए डैम्पर्स को बंद कर सकता है, एयर हैंडलर्स को बंद कर सकता है, धुएं से निकासी के पंखे शुरू कर सकता है, और सभी लिफ्ट को भूतल पर भेज सकता है और लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए उन्हें पार्क कर सकता है। उन का उपयोग करना।

भूकंप से संरचनाओं को बचाने के लिए भवन प्रबंधन प्रणालियों में आपदा-प्रतिक्रिया तंत्र (जैसे आधार अलगाव) भी शामिल है। हाल के दिनों में, कंपनियाँ और सरकारें समुद्र के स्तर में वृद्धि के जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों के लिए समान समाधान खोजने के लिए काम कर रही हैं। कंक्रीट पुलों और रनवे जैसे एवरग्रीन पॉइंट फ़्लोटिंग ब्रिज|वाशिंगटन के एसआर 520 और बहुत बड़ी फ़्लोटिंग संरचना|जापान के मेगा-फ़्लोट को फ़्लोट करने के लिए उपयोग की जाने वाली मौजूदा तकनीकों से स्व-समायोजन फ़्लोटिंग पर्यावरण आकर्षित करता है।

सेंसर
एक चर माप को पढ़ने के लिए एनालॉग इनपुट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण तापमान, आर्द्रता और दबाव सेंसर हैं जो thermistor, करंट लूप # प्रोसेस-कंट्रोल यूज़ | 4–20 mA, 0–10  वाल्ट  या प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर (प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर), या वायरलेस सेंसर हो सकते हैं।

एक डिजिटल इनपुट इंगित करता है कि डिवाइस चालू या बंद है। डिजिटल इनपुट के कुछ उदाहरण एक डोर कॉन्टैक्ट बदलना, करंट स्विच, एयर फ्लो स्विच या वोल्टेज-फ्री रिले कॉन्टैक्ट (ड्राई कॉन्टैक्ट) होंगे। डिजिटल इनपुट पल्स इनपुट भी हो सकते हैं जो दालों को समय की अवधि में गिनते हैं। एक उदाहरण एक टरबाइन प्रवाह मीटर है जो प्रवाह डेटा को एक इनपुट में दालों की आवृत्ति के रूप में प्रसारित करता है।

गैर दखलंदाजी लोड निगरानी सर्किट की विद्युत या चुंबकीय विशेषताओं से उपकरण या अन्य भार खोजने के लिए डिजिटल सेंसर और एल्गोरिदम पर निर्भर सॉफ़्टवेयर है। हालांकि यह एक अनुरूप माध्यम से घटना का पता लगा रहा है। ये संचालन में अत्यंत लागत प्रभावी हैं और न केवल पहचान के लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टार्ट-अप अस्थायी, लाइन या उपकरण दोष आदि का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं।

नियंत्रण
एनालॉग आउटपुट एक उपकरण की गति या स्थिति को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि एक चर आवृत्ति ड्राइव, एक I-P (वर्तमान (बिजली) से वायु-विद्या ) ट्रांसड्यूसर, या एक वाल्व या डैम्पर एक्ट्यूएटर। एक उदाहरण एक सेटपॉइंट (नियंत्रण प्रणाली) को बनाए रखने के लिए 25% तक खुलने वाला गर्म पानी का वाल्व है। एक और उदाहरण एक कठिन शुरुआत से बचने के लिए एक चर आवृत्ति ड्राइव है जो एक मोटर को धीरे-धीरे रैंप करता है।

डिजिटल आउटपुट का उपयोग रिले और स्विच को खोलने और बंद करने के साथ-साथ कमांड पर लोड चलाने के लिए किया जाता है। एक उदाहरण पार्किंग स्थल की रोशनी को चालू करना होगा जब एक फोटो सेल इंगित करता है कि बाहर अंधेरा है। एक और उदाहरण 24VDC/AC को वाल्व को पावर देने वाले आउटपुट से गुजरने की अनुमति देकर एक वाल्व खोलना होगा। एनालॉग आउटपुट पल्स प्रकार के आउटपुट भी हो सकते हैं जो किसी निश्चित अवधि में दालों की आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं। एक उदाहरण एक ऊर्जा मीटर है जो kWh की गणना करता है और तदनुसार दालों की आवृत्ति का उत्सर्जन करता है।

नियंत्रक
नियंत्रक अनिवार्य रूप से छोटे, उद्देश्य से निर्मित इनपुट और आउटपुट क्षमताओं वाले कंप्यूटर हैं। ये नियंत्रक आमतौर पर इमारतों में पाए जाने वाले उपकरणों को नियंत्रित करने और नियंत्रकों के उप-नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए कई आकारों और क्षमताओं में आते हैं।

इनपुट एक नियंत्रक को तापमान, आर्द्रता, दबाव, वर्तमान प्रवाह, वायु प्रवाह और अन्य आवश्यक कारकों को पढ़ने की अनुमति देते हैं। आउटपुट कंट्रोलर को स्लेव डिवाइस और सिस्टम के अन्य हिस्सों में कमांड और कंट्रोल सिग्नल भेजने की अनुमति देता है। इनपुट और आउटपुट या तो डिजिटल या एनालॉग हो सकते हैं। निर्माता के आधार पर डिजिटल आउटपुट को कभी-कभी असतत भी कहा जाता है।

स्वचालन के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले नियंत्रकों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLCs), सिस्टम / नेटवर्क कंट्रोलर और टर्मिनल यूनिट कंट्रोलर। हालांकि एक सेंट्रल बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में थर्ड-पार्टी सिस्टम (जैसे स्टैंड-अलोन एसी सिस्टम) को एकीकृत करने के लिए एक अतिरिक्त डिवाइस भी मौजूद हो सकता है।

टर्मिनल यूनिट नियंत्रक आमतौर पर प्रकाश व्यवस्था और/या सरल उपकरणों जैसे कि पैकेज रूफटॉप यूनिट, हीट पंप, वीएवी बॉक्स, फैन कॉइल आदि के नियंत्रण के लिए उपयुक्त होते हैं। इंस्टॉलर आमतौर पर डिवाइस के लिए उपयुक्त पूर्व-प्रोग्राम किए गए व्यक्तित्वों में से एक का चयन करता है। नियंत्रित किया जाना है, और नया नियंत्रण तर्क नहीं बनाना है।

व्यवसाय
बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के लिए ऑक्यूपेंसी दो या दो से अधिक ऑपरेटिंग मोड में से एक है; निर्लिप्त, मॉर्निंग वार्मअप और नाइट-टाइम सेटबैक अन्य सामान्य तरीके हैं।

अधिभोग आमतौर पर दिन के कार्यक्रम के समय पर आधारित होता है। ऑक्युपेंसी मोड में, बीएएस का उद्देश्य एक आरामदायक जलवायु और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना है, अक्सर ज़ोन-आधारित नियंत्रण के साथ ताकि भवन के एक तरफ के उपयोगकर्ताओं के पास एक अलग थर्मोस्टेट (या एक अलग प्रणाली, या उप प्रणाली) हो, जो विपरीत दिशा के उपयोगकर्ताओं से अलग हो। ओर।

ज़ोन में एक तापमान संवेदक नियंत्रक को प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसलिए यह आवश्यकतानुसार हीटिंग या कूलिंग प्रदान कर सकता है।

यदि सक्षम है, तो सुबह का वार्मअप (MWU) मोड अधिभोग से पहले होता है। मॉर्निंग वॉर्मअप के दौरान बीएएस इमारत को सेटपॉइंट (कंट्रोल सिस्टम) पर ऑक्यूपेंसी के लिए ठीक समय पर लाने की कोशिश करता है। MWU को अनुकूलित करने के लिए BAS अक्सर बाहरी परिस्थितियों और ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखता है। इसे अनुकूलित प्रारंभ भी कहा जाता है।

कुछ इमारतें प्रकाश या जलवायु कंडीशनिंग को सक्रिय करने के लिए अधिभोग सेंसर पर निर्भर करती हैं। किसी स्थान के पर्याप्त रूप से ठंडा या गर्म होने से पहले लंबे समय तक चलने की क्षमता को देखते हुए, जलवायु कंडीशनिंग को अक्सर एक ऑक्यूपेंसी सेंसर द्वारा सीधे शुरू नहीं किया जाता है।

प्रकाश
प्रकाश नियंत्रण कंसोल को दिन के समय के आधार पर बिल्डिंग ऑटोमेशन या  प्रकाश नियंत्रण प्रणाली  या ऑक्यूपेंसी सेंसर, फोटोसेंसर और टाइमर के साथ चालू, बंद या मंद किया जा सकता है। एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि किसी स्थान में अंतिम गति को महसूस किए जाने के बाद आधे घंटे के लिए रोशनी चालू की जाए। एक इमारत के बाहर रखा गया एक फोटोसेल अंधेरे और दिन के समय को महसूस कर सकता है, और बाहरी कार्यालयों और पार्किंग स्थल में रोशनी को संशोधित कर सकता है।

मांग प्रतिक्रिया के लिए प्रकाश भी एक अच्छा उम्मीदवार है, जिसमें कई नियंत्रण प्रणालियां डीआर प्रोत्साहन और बचत का लाभ उठाने के लिए रोशनी को मंद (या बंद) करने की क्षमता प्रदान करती हैं।

नई इमारतों में, प्रकाश नियंत्रण फील्ड बस डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस (डीएएलआई) पर आधारित हो सकता है। DALI रोड़े वाले लैम्प पूरी तरह से मंद होने योग्य हैं। DALI luminaires और सिग्नल विफलताओं पर DALI दीपक और गिट्टी विफलताओं का भी पता लगा सकता है।

छायांकन और ग्लेज़िंग
बिल्डिंग सिस्टम में छायांकन और ग्लेज़िंग आवश्यक घटक हैं, वे रहने वालों के दृश्य, ध्वनिक और थर्मल आराम को प्रभावित करते हैं और रहने वाले को बाहरी दृश्य प्रदान करते हैं। स्वचालित छायांकन और ग्लेज़िंग सिस्टम सौर ताप लाभ और चकाचौंध को नियंत्रित करने के लिए समाधान हैं। यह बाहरी या आंतरिक छायांकन उपकरणों (जैसे ब्लाइंड्स और शेड्स) को नियंत्रित करने या स्वयं ग्लेज़िंग को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। सिस्टम में विभिन्न बदलते बाहरी डेटा (जैसे सौर, पवन) और बदलते आंतरिक वातावरण (जैसे तापमान, रोशनी और रहने की मांग) के लिए एक सक्रिय और तीव्र प्रतिक्रिया है। बिल्डिंग शेडिंग और ग्लेज़िंग सिस्टम ऊर्जा संरक्षण और आराम के दृष्टिकोण से थर्मल और प्रकाश व्यवस्था में सुधार में योगदान कर सकते हैं।

गतिशील छायांकन
गतिशील छायांकन उपकरण दिन के उजाले और सौर ऊर्जा के नियंत्रण को बाहरी परिस्थितियों, दिन के उजाले की मांग और सौर स्थिति के संबंध में निर्मित वातावरण में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। सामान्य उत्पादों में विनिशियन ब्लाइन्ड्स, किवाड़ीय़ खिड़की, लौवर और शटर शामिल हैं। कम रखरखाव लागत की वजह से वे अधिकतर ग्लेज़िंग सिस्टम के आंतरिक पक्ष में स्थापित होते हैं, लेकिन बाहरी या दोनों के संयोजन पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

एयर हैंडलर
अधिकांश हवा का संचालक  रिटर्न और बाहरी हवा को मिलाते हैं इसलिए कम तापमान/आर्द्रता कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। यह कम ठंडे या गर्म पानी का उपयोग करके पैसे बचा सकता है (सभी एएचयू ठंडे या गर्म पानी के सर्किट का उपयोग नहीं करते हैं)। इमारत की हवा को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बाहरी हवा की जरूरत होती है। स्वस्थ इनडोर वायु गुणवत्ता को बनाए रखते हुए ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करने के लिए | इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ), मांग नियंत्रित वेंटिलेशन | मांग नियंत्रण (या नियंत्रित) वेंटिलेशन (DCV) अधिभोग के मापा स्तरों के आधार पर बाहरी हवा की मात्रा को समायोजित करता है।

एनालॉग या डिजिटल तापमान सेंसर को अंतरिक्ष या कमरे में रखा जा सकता है, वापसी और आपूर्ति वायु नलिकाएं, और कभी-कभी बाहरी हवा। एक्ट्यूएटर्स को गर्म और ठंडे पानी के वाल्वों, बाहरी हवा और रिटर्न एयर डैम्पर्स पर रखा जाता है। आपूर्ति पंखा (और यदि लागू हो तो वापस) दिन के किसी भी समय, तापमान, भवन के दबाव या संयोजन के आधार पर शुरू और बंद किया जाता है।

अलार्म और सुरक्षा
सभी आधुनिक बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में अलार्म क्षमताएं होती हैं। संभावित खतरनाक का पता लगाना थोड़ा अच्छा होता है या महँगी स्थिति यदि समस्या का समाधान करने वाले किसी को सूचित नहीं किया जाता है। अधिसूचना एक कंप्यूटर (ईमेल या पाठ संदेश), पेजर, सेलुलर फोन वॉयस कॉल, श्रव्य अलार्म, या इन सभी के माध्यम से हो सकती है। बीमा और देयता उद्देश्यों के लिए सभी प्रणालियाँ इस बात का लॉग रखती हैं कि किसे, कब और कैसे अधिसूचित किया गया था।

अलार्म तुरंत किसी को सूचित कर सकते हैं या केवल तभी सूचित कर सकते हैं जब अलार्म गंभीरता या अत्यावश्यकता की सीमा तक पहुँचते हैं। कई इमारतों वाली साइटों पर, क्षणिक बिजली की विफलता बंद हो चुके उपकरणों से सैकड़ों या हजारों अलार्म पैदा कर सकती है - इन्हें दबा दिया जाना चाहिए और बड़ी विफलता के लक्षणों के रूप में पहचाना जाना चाहिए। कुछ साइटों को प्रोग्राम किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण अलार्म अलग-अलग अंतराल पर स्वचालित रूप से फिर से भेजे जा सकें। उदाहरण के लिए, एक दोहराए जाने वाला महत्वपूर्ण अलार्म ('बाईपास' में एक अबाधित बिजली आपूर्ति का) 10 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद हर 2 से 4 घंटे में बज सकता है जब तक कि अलार्म हल नहीं हो जाते।

सुरक्षा प्रणालियों को बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में इंटरलॉक किया जा सकता है। अगर अधिभोग सेंसर मौजूद हैं, तो उन्हें बर्गलर अलार्म के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि सुरक्षा प्रणालियों को अक्सर जानबूझकर तोड़-फोड़ की जाती है, कम से कम कुछ डिटेक्टरों या कैमरों में बैटरी बैकअप और वायरलेस कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्ट होने पर अलार्म ट्रिगर करने की क्षमता होनी चाहिए। आधुनिक प्रणालियां आमतौर पर पावर-ओवर-ईथरनेट (जो एक पैन-टिल्ट-जूम कैमरा और 30-90 वाट तक के अन्य उपकरणों को संचालित कर सकती हैं) का उपयोग करती हैं, जो ऐसी बैटरी चार्ज करने में सक्षम है और वायरलेस नेटवर्क को बैकअप जैसे वास्तविक वायरलेस अनुप्रयोगों के लिए मुक्त रखता है। आउटेज में संचार।

फायर अलार्म पैनल और उनसे संबंधित स्मोक अलार्म सिस्टम आमतौर पर बिल्डिंग ऑटोमेशन को ओवरराइड करने के लिए हार्ड-वायर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए: यदि धुएँ के अलार्म को सक्रिय किया जाता है, तो इमारत में आने वाली हवा को रोकने के लिए बाहर के सभी एयर डैम्पर्स बंद हो जाते हैं, और एक निकास प्रणाली आग को अलग कर सकती है। इसी तरह, विद्युत दोष का पता लगाना  सिस्टम पूरे सर्किट को बंद कर सकता है, भले ही यह कितने ही अलार्म ट्रिगर करता हो या व्यक्ति इस संकट को झेलता हो। जीवाश्म ईंधन दहन उपकरणों में भी अपने स्वयं के ओवर-राइड होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस फ़ीड लाइनें जो धीमे दबाव की बूंदों का पता चलने पर बंद हो जाती हैं (रिसाव का संकेत देती हैं), या जब भवन की वायु आपूर्ति में अतिरिक्त मीथेन का पता चलता है।

बसें और प्रोटोकॉल
अधिकांश बिल्डिंग ऑटोमेशन नेटवर्क में एक प्राथमिक और द्वितीयक बस (कंप्यूटिंग) शामिल होती है जो निचले स्तर के नियंत्रकों, इनपुट/आउटपुट डिवाइस और एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (आमतौर पर ऑटोमेशन के निर्माण के लिए विशिष्ट, लेकिन सामान्य निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक  हो सकते हैं) को जोड़ती है। एक मानव इंटरफ़ेस डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है)। ASHRAE का ओपन प्रोटोकॉल BACnet या ओपन प्रोटोकॉल LonTalk निर्दिष्ट करता है कि इस तरह के अधिकांश उपकरण कैसे इंटरऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग दुनिया में एसएनएमपी-आधारित प्रोटोकॉल के साथ दशकों के इतिहास पर निर्माण, घटनाओं को ट्रैक करने के लिए आधुनिक प्रणालियां एसएनएमपी का उपयोग करती हैं।

उपकरणों के बीच भौतिक कनेक्टिविटी ऐतिहासिक रूप से समर्पित प्रकाशित तंतु, ईथरनेट, ARCNET, RS-232, EIA-485|RS-485 या एक कम-बैंडविड्थ विशेष प्रयोजन  बेतार तंत्र  द्वारा प्रदान की गई थी। आधुनिक प्रणालियाँ मानक-आधारित बहु-प्रोटोकॉल विषम नेटवर्किंग पर निर्भर करती हैं जैसे कि IEEE 1905.1 मानक में निर्दिष्ट और nVoy ऑडिटिंग मार्क द्वारा सत्यापित। ये आम तौर पर केवल आईपी-आधारित नेटवर्किंग को समायोजित करते हैं, लेकिन किसी भी मौजूदा वायरिंग का उपयोग कर सकते हैं, और एसी सर्किट पर पावरलाइन नेटवर्किंग को भी एकीकृत कर सकते हैं, ईथरनेट लो-पावर डीसी सर्किट पर पावर, एलटीई (दूरसंचार) और आईईईई 802.11 एन जैसे उच्च बैंडविड्थ वायरलेस नेटवर्क और IEEE 802.11ac और अक्सर इन्हें बिल्डिंग-विशिष्ट वायरलेस मेश ओपन स्टैंडर्ड Zigbee का उपयोग करके एकीकृत करते हैं।

मालिकाना हार्डवेयर नियंत्रक बाजार पर हावी है। प्रत्येक कंपनी के पास विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रक होते हैं। कुछ को सीमित नियंत्रणों के साथ डिज़ाइन किया गया है और कोई इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, जैसे कि एचवीएसी के लिए साधारण पैकेज्ड रूफ टॉप यूनिट। सॉफ्टवेयर आम तौर पर अन्य विक्रेताओं के पैकेज के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं होगा। सहयोग केवल Zigbee/BACnet/LonTalk स्तर पर है।

वर्तमान प्रणालियाँ अनुप्रयोग स्तर पर अंतःक्रियाशीलता प्रदान करती हैं, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न निर्माताओं के उपकरणों को मिलाने और मिलान करने की अनुमति देते हैं, और अन्य संगत भवन नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकरण प्रदान करते हैं। ये विशिष्ट रूप से SNMP पर भरोसा करते हैं, जिसका लंबे समय तक इसी उद्देश्य के लिए विविध कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरणों को एक सुसंगत नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रोटोकॉल और उद्योग मानक

 * 1- तार
 * बीएसीनेट
 * ब्लूटूथ
 * डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस
 * डायनालाइट
 * एनओसियन
 * केएनएक्स (मानक)
 * लोनटॉक
 * एमआईडीएसी (सीआरसी)
 * प्रक्रिया नियंत्रण के लिए OLE
 * ओपनथर्म
 * ओपनवेबनेट
 * बहुत ही सरल नियंत्रण प्रोटोकॉल
 * जिगबी
 * जेड WAVE

सुरक्षा चिंताएं
चीजों की इंटरनेट से क्षमताओं और कनेक्शन के बढ़ते स्पेक्ट्रम के साथ, ऑटोमेशन सिस्टम के निर्माण को बार-बार कमजोर होने की सूचना दी गई, जिससे हैकर्स और साइबर अपराधियों को उनके घटकों पर हमला करने की अनुमति मिली। हैकर्स द्वारा अपने पर्यावरण को मापने या बदलने के लिए भवनों का शोषण किया जा सकता है: सेंसर निगरानी की अनुमति देते हैं (उदाहरण के लिए कर्मचारियों या निवासियों की आदतों की निगरानी) जबकि एक्ट्यूएटर इमारतों में कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं (जैसे घुसपैठियों के लिए दरवाजे या खिड़कियां खोलना)। कई विक्रेताओं और समितियों ने KNX, Zigbee और BACnet सहित अपने उत्पादों और मानकों में सुरक्षा सुविधाओं में सुधार करना शुरू कर दिया (हाल के मानक या मानक ड्राफ्ट देखें)। हालाँकि, शोधकर्ता स्वचालन सुरक्षा के निर्माण में कई खुली समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं। 11 नवंबर, 2019 को गोजोको क्रस्टिक और सिप्के मेललेमा द्वारा आई ओन योर बिल्डिंग (मैनेजमेंट सिस्टम) शीर्षक से 132 पन्नों का एक सुरक्षा शोध पत्र जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विभिन्न बीएमएस और अभिगम नियंत्रण समाधानों को प्रभावित करने वाली 100 से अधिक कमजोरियों को संबोधित किया गया था।

कक्ष स्वचालन
रूम ऑटोमेशन बिल्डिंग ऑटोमेशन का एक उपसमुच्चय है और एक समान उद्देश्य के साथ; यह केंद्रीकृत नियंत्रण के तहत एक या अधिक प्रणालियों का समेकन है, हालांकि इस मामले में एक कमरे में।

रूम ऑटोमेशन का सबसे आम उदाहरण कॉरपोरेट बोर्डरूम, प्रेजेंटेशन सुइट्स और लेक्चर हॉल हैं, जहां बड़ी संख्या में ऐसे उपकरणों का संचालन होता है जो रूम फंक्शन को परिभाषित करते हैं (जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  उपकरण, वीडियो प्रोजेक्टर, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम,  सार्वजनिक उद्घोषणा  सिस्टम आदि)। ) कमरे के मैनुअल संचालन को बहुत जटिल बना देगा। प्रत्येक ऑपरेशन को नियंत्रित करने के प्राथमिक तरीके के रूप में  टच स्क्रीन  को नियोजित करना रूम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए सामान्य है।

यह भी देखें

 * नियंत्रण इंजीनियरिंग
 * डिजिटल घर
 * गृह स्वचालन लेखों का सूचकांक
 * स्मार्ट वातावरण
 * परीक्षण, समायोजन, संतुलन

बाहरी संबंध

 * Building Automation Provides learning resources for professionals in this area
 * Building Automation Provides learning resources for professionals in this area