एंडरसन पावरपोल

एंडरसन पावरपोल एंडरसन पावर प्रोडक्ट्स (एपीपी) द्वारा विद्युत कनेक्टर्स का वर्ग है, चूंकि प्लग सुसंगत कनेक्टर अब वैकल्पिक स्रोतों से उपलब्ध हैं। इस प्रकार से कनेक्टर्स की इस श्रृंखला के विशिष्ट वेरिएंट हाई पॉवर प्रत्यक्ष धारा (डीसी) विद्युत पॉवर को संप्रेषित करने के लिए वास्तविक मानक बन गए हैं, यद्यपि ये मानक असंगत हैं और कभी-कभी इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है।

अवलोकन
पावरपोल कनेक्टर भौतिक और विद्युत रूप से और हेर्माफ्रोडाइटिक हैं, इस प्रकार यह चिंता करने की आवश्यकता से बचा जाता है कि कौन सा किनारा प्लग है और कौन सा सॉकेट, या किस किनारे पर सही ध्रुवता है। यह भौतिक रूप से - किन्तु विद्युत रूप से नहीं - हेर्माफ्रोडाइटिक दो-तार ट्रेलर प्लग के विपरीत होते है।

इस प्रकार से पावरपोल कनेक्टर 180 एम्पीयर तक की विद्युत धारा रेटिंग के साथ उपलब्ध हैं। 15/30/45 एम्पीयर-रेटेड कनेक्टर अधिक समान हैं, जो की एक ही प्लास्टिक हाउसिंग का उपयोग करते हैं और केवल हाउसिंग में डाले गए धातु संपर्क में भिन्न होते हैं। इसलिए संपर्क का चयन एम्पेसिटी और तार मापक के आधार पर किया जाता है। और रंगों का उपयोग सिग्नल प्रकार (पावर, स्पीकर, लॉजिक, माइक्रोफोन ऑडियो, आदि) या भिन्न-भिन्न वोल्टेज को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। किन्तु पावरपोल कनेक्टर को आस-पास से जोड़ा जा सकता है इस प्रकार से उदाहरण के लिए, प्लग प्रविष्टि के साथ चार कनेक्शन बनाने के लिए एक-दूसरे के ऊपर भी लगाया जा सकता है। संपर्कों को पूर्ण लोड पर 100,000 नो-लोड इंसर्शन और 250 हॉट-प्लग के लिए रेट किया गया है।

एक मॉल्डेड हाउसिंग में दो या तीन संपर्कों वाले बड़े पावरपोल कनेक्टर (एसबी/मल्टीपोल श्रृंखला) का उपयोग सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक सेटिंग्स में किया जाता है, जिसमें कुछ निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस), हटाने योग्य वाहन विंच, अनेक इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के लिए बैटरी कनेक्शन सम्मिलित है। और अन्य विद्युतीय वाहन. इनकी रेंज 50 से 500 एम्पीयर, 600 वोल्ट तक होती है।

प्रतियोगी
इस प्रकार से एंडरसन के कुछ पहले के पेटेंट्स समाप्त हो गए हैं, इस प्रकार अन्य निर्माताओं ने प्लग-संगत कनेक्टर प्रवाहित किए हैं, जैसे टायको इंटरनेशनल / टीई कनेक्टिविटी, सेर्मोस, लाइटस्पीड द्वारा एएमपी पावर सीरीज़ है।

पेटेंट्स
अतः पावरपोल कनेक्टर को अल्बर्ट और जे एम एंडरसन एमएफजी कॉम्प द्वारा डिजाइन और पेटेंट्स कराया गया था, और वर्तमान में एंडरसन पावर प्रोडक्ट्स द्वारा उपयोग किया गया है।

रंग
इस प्रकार से उच्च मल्टीपोल डिज़ाइन के लिए, जो 700 ए आकार तक उपलब्ध है, प्रत्येक रंग को भौतिक रूप से कुंजीबद्ध किया जाता है जिससे केवल एक जैसे रंग के कनेक्टर के साथ जोड़ा जा सके, और एंडरसन ने प्रत्येक रंग के लिए अनुशंसित वोल्टेज की सूची प्रकाशित की है:


 * मॉडल रेलमार्ग विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपरोक्त सभी रंगों का उपयोग करता है।

अव्यवसायी खगोल विज्ञान
इस प्रकार से अव्यवसायी खगोल विज्ञान क्षेत्र में अनेक कंपनियों ने पावरपोल कनेक्टर को अपनाया है, क्योंकि उच्च संख्या में खगोलीय उपकरण 12-वोल्ट का उपयोग करते हैं, और पावरपोल कनेक्टर एडाप्टर, एक्सटेंशन और वितरण पैनल बनाने के लिए कम निवेश और सरल समाधान प्रदान करते हैं।

अव्यवसायी रेडियो
पावरपोल कनेक्टर को अव्यवसायी रेडियो (हैम रेडियो) समुदाय के अनेक वर्गों द्वारा रेडियो से लेकर डीसी पावर स्रोतों से लेकर सहायक उपकरण तक सभी वास्तु के लिए उनके मानक 12-वोल्ट डीसी पावर कनेक्टर के रूप में अपनाया गया है। एमेच्योर रेडियो इमरजेंसी सर्विस (एआरईएस), रेडियो एमेच्योर सिविल इमरजेंसी सर्विस `(आरएसीईएस) और एमेच्योर रेडियो आपातकालीन संचार या ऑस्ट्रेलिया वायरलेस इंस्टीट्यूट सिविल इमरजेंसी नेटवर्क (डब्ल्यूआईसीईएन) तीन उल्लेखनीय समूह हैं। इस प्रकार से मानकीकरण भिन्न-भिन्न हैम के स्वामित्व वाले उपकरणों को आपात स्थिति में, सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों में, क्षेत्र दिवस पर, प्रतियोगिताओं के समय, उपकरण अधिग्रहण समय आदि में एडेप्टर की आवश्यकता के बिना एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है।

किन्तु एंडरसन पावरपोल कनेक्टर दो-तार ट्रेलर प्लग और मोलेक्स कनेक्टर के पुराने वास्तविक मानकों की तुलना में अधिक बहुमूल्य है, किन्तु अधिक विश्वसनीय विद्युत कनेक्शन (यांत्रिक और विद्युत दोनों) प्रदान करता है, और तार गेज की विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल होना सरल है। इस प्रकार से पुराने ट्रेलर या मोलेक्स कनेक्टर्स की तुलना में एक और लाभ पावरपोल की श्रेष्ट रेटिंग है जो की पूर्ण लोड पर 100,000 नो-लोड इंसर्शन और 250 हॉट-प्लग का सामना कर सकता है। पावरपोल की विशिष्ट हेर्माफ्रोडाइटिक प्रकृति महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि बैटरियां पावर स्रोत या पावर सिंक दोनों हो सकती हैं, पावर सप्लाई को रेडियो और/या बैटरी से जोड़ा जा सकता है, और अनेक बैटरियां, रेडियो और/या अनावश्यक पावर से जोड़ा जा सकता है। अतः समान विद्युत वितरण पैनलों का उपयोग करके स्रोतों को समानांतर में जोड़ा जा सकता है। और ऐसे कनेक्टर जिनमें गैर-हेर्माफ्रोडाइटिक संपर्कों को हेर्माफ्रोडाइटिक व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाता है (जैसे कि कम अंत वाले सौर उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले बुलेट कनेक्टर) विद्युत रूप से असंगत हो सकते हैं (रिवर्स पोलरिटी उपकरण को हानि पहुंचाती है) और गैर-हेर्माफ्रोडाइटिक कनेक्टर यांत्रिक रूप से एक दूसरे के साथ असंगत हो सकते हैं (वोन्ट मेट).

इस प्रकार से अव्यवसायी रेडियो उपकरण के अनेक टुकड़े 12-वोल्ट डीसी ऑटोमोटिव वोल्टेज पर चलते हैं, जिसे 13.8-वोल्ट डीसी भी कहा जाता है। ऑटोमोटिव बैटरी या टर्मिनल वोल्टेज के रूप में उपयोग की जाने वाली छह-सेल वाली लेड-एसिड बैटरी द्वारा वितरित वोल्टेज वाहन में विभिन्न विद्युत भार के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। और बिना लोड के बैटरी 11.7 से 12.8 वोल्ट तक तैरती रहती है, और अल्टरनेटर से चार्ज करते समय वोल्टेज 13.8-14.4 वोल्ट डीसी तक बढ़ जाती है।

अव्यवसायी रेडियो में उपयोग के लिए, समुदाय ने पावरपोल कनेक्टर्स के जोड़े को असेंबल करने के लिए मानक रंग कोड, ध्रुवीयता और विशिष्ट भौतिक व्यवस्था को अपनाया है। एक लाल और एक काले पावरपोल हाउसिंग को भौतिक रूप से 4 टोपोलॉजिकल रूप से भिन्न-भिन्न यांत्रिक अभिविन्यासों (लाल बाएं, लाल दाएं, लाल शीर्ष, लाल नीचे - जब जीभ ऊपर के साथ संपर्क पक्ष से देखा जाता है) में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिनमें से 2 यांत्रिक रूप से असंगत हैं (कनेक्टर्स जीते') टीएआरईएस के साथ मेल खाता है) और 1 एआरईएस मानक के साथ विद्युत रूप से असंगत है (मिलेगा किन्तु विपरीत ध्रुवता); अतिरिक्त असामान्य विन्यास भी हैं जिनमें हाउसिंग 90 डिग्री घुमाया जाता है। मानक लाल धनात्मक और काला ऋणात्मक है। जब संपर्क पक्ष से देखा जाता है, तो व्यवस्था को याद रखने के लिए स्मरक चिन्ह है:  Red [on] Right — Tongue [on] Top  पर (पहले अक्षर अनुप्रास पर ध्यान दें)।

वेस्ट माउंटेन रेडियो, प्रमुख अव्यवसायी रेडियो आपूर्तिकर्ता, के कैटलॉग में एक दशक से अधिक समय से कुछ 24 वी डीसी उत्पाद हैं। और उनमें 24 वोल्ट मानक सम्मिलित है जिसकी नारंगी बॉडी +24 वोल्ट है। नारंगी और काले रंग का जोड़ा नारंगी पर +24 वोल्ट और काले पर क्षेत्र होता है।

मॉडल रेलवे
मॉडल रेलवे में, एनटीआरएके मॉड्यूलर रेलरोडिंग सोसाइटी ने 2005 में अनुशंसित अभ्यास के रूप में पावरपोल पीपी30 कनेक्टर को अपनाया है। और 2011 में मानक के रूप में पुराने सिंच-जोन्स कनेक्टर का उपयोग बंद कर दिया गया है, किन्तु लीगेसी मॉड्यूल पर अभी भी इसकी अनुमति है। चूंकि, सिंच-जोन्स प्लग वाले मॉड्यूल के मालिक को अब नवीन मानक के लिए एडाप्टर केबल प्रदान करना आवश्यक है। किन्तु नॉर्थ रैले मॉडल रेलरोड क्लब (एनआरएमआरसी) भी एंडरसन पावरपोल कनेक्टर का उपयोग करता है। और फ्री-मो मॉड्यूलर मानक ने 1 जुलाई 2015 को पावरपोल को नवीन कनेक्टर मानक के रूप में अपनाया है, और उपस्तिथ जोन्स कनेक्टर्स को परिवर्तित करने के लिए एक साल की संक्रमण अवधि थी।

रोबोटिक
कनेक्टर्स का उपयोग कुछ रोबोटिक्स बिल्डरों द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रथम रोबोटिक्स प्रतियोगिता और आर2-डी2 बिल्डर्स क्लब सम्मिलित हैं।

रेडियो नियंत्रण
पावरपोल कनेक्टर का उपयोग रेडियो नियंत्रण (आर/सी) मॉडल हॉबीस्ट क्लबों द्वारा किया जाता है। इस समुदाय में आपूर्तिकर्ताओं के साथ उन्हें एसबी कनेक्टर या सेर्मोस कनेक्टर के रूप में जाना जा सकता है।

डेटा केंद्र
इस प्रकार से विद्युत दक्षता में सुधार की विधि के रूप में, डेटा केंद्रों सहित कुछ भवन को 380 वी डीसी विद्युत वितरण के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। डीसी पावर विद्युत आपूर्ति के परिणामस्वरूप इंटीग्रल क्षेत्र चालाक के साथ कम वोल्टेज (एलवी) कनेक्टर को मानकीकृत करने की आवश्यकता हुई है, जो अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित है। इंडक्टिव लोड से डिस्कनेक्ट होने पर डीसी कनेक्टर्स की स्पार्किंग की प्रवृत्ति के लिए आकस्मिक फिंगर संपर्क को रोकने जैसी सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त, कनेक्टर के इंसुलेटिंग हाउसिंग में प्लाज्मा (भौतिकी) आर्क को सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कनेक्टर्स के उदाहरण एंडरसन पावरपोल पाक कनेक्टर हैं। और एसडीजी (एसएएफ-डी-ग्रिड) कनेक्टर, जिन्हें आईईसी 60320 सी15 कनेक्टर के फॉर्म फैक्टर के साथ डिज़ाइन किया गया है।

यह भी देखें

 * डीसी कनेक्टर
 * विद्युत कनेक्टर
 * एमसी4 कनेक्टर
 * माइक्रोइन्वर्टर
 * सौर पेनल
 * तामिया कनेक्टर

बाहरी संबंध

 * Official
 * APP official website
 * Powerpole connector webpage - archived


 * Powerpole catalog - archived
 * Amateur Radio connector standards
 * Amateur Radio Standard DC Connector, VARA
 * Orange County (California) आरएसीईएस web page on the Anderson Powerpole, California Governors Office of Emergency Services ("CAL-OES")


 * Model Railroad connector standards
 * Wiring and Connectors Recommended Practice, NTRAK
 * Electrical Standards for NTRAK Module Wiring, North Raleigh Model Railroad Club


 * Robotics connector standards
 * Robot Wiring Guide, First Tech Challenge
 * Robot Power Management Using Anderson Powerpole Connectors, First Tech Challenge