ब्लैक स्टार्ट

एक ब्लैक स्टार्ट कुल या आंशिक शटडाउन से उबरने के लिए बाहरी संचरण नेटवर्क  पर भरोसा किए बिना एक इलेक्ट्रिक  बिजलीघर  या  विद्युत ग्रिड  के एक हिस्से को बहाल करने की प्रक्रिया है। एक जनरेटिंग स्टेशन को फिर से शुरू करने की शक्ति ऑन-साइट स्टैंडबाय जनरेटर से आ सकती है। वैकल्पिक रूप से, जहां बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, सुविधा शुरू करने के लिए दूसरे उत्पादन संयंत्र के लिए टाई-लाइन का उपयोग किया जा सकता है। एक बार जब मुख्य उत्पादन इकाइयाँ चल रही हों, तो विद्युत संचरण नेटवर्क को फिर से जोड़ा जा सकता है और विद्युत भार को बहाल किया जा सकता है।

ब्लैक-स्टार्ट पावर को एक समझौते द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है जहां आवश्यक होने पर ब्लैक स्टार्ट पावर उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष ऊर्जा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। नेटवर्क को ब्लैक-स्टार्ट पावर प्रदान करने के लिए सभी उत्पादन संयंत्र उपयुक्त नहीं हैं।

स्टेशन सेवा शक्ति
विद्युत उत्पादन संयंत्रों को संयंत्र में आवश्यक प्रणालियों को संचालित करने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक कोयला-ईंधन वाले संयंत्र को संचालित करने के लिए कन्वेयर, क्रशर, एयर कंप्रेशर्स और दहन वायु प्रशंसकों की आवश्यकता होती है। भाप चक्र संयंत्रों को भाप बॉयलरों के लिए पानी प्रसारित करने और घनीभूत पानी को ठंडा करने के लिए बड़े पंपों की आवश्यकता होती है। जलविद्युत संयंत्रों को अंतर्ग्रहण द्वार खोलने और गति विनियमन के लिए हाइड्रोलिक टर्बाइनों को समायोजित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यहां तक ​​कि एक पवन टरबाइन संयंत्र को ब्लेड पिच और दिशा को समायोजित करने जैसी चीजों के लिए अपेक्षाकृत कम मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता हो सकती है।

आम तौर पर, संयंत्र के भीतर उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति स्टेशन के अपने जनरेटर द्वारा प्रदान की जाती है। यदि संयंत्र के सभी मुख्य जनरेटर बंद हो जाते हैं, तो स्टेशन सेवा शक्ति संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ग्रिड से बिजली खींचकर प्रदान की जाती है। हालांकि, एक विस्तृत क्षेत्र बिजली आउटेज के दौरान, ग्रिड से ऑफ-साइट बिजली उपलब्ध नहीं होती है। ग्रिड पावर के अभाव में, बूटस्ट्रैपिंग # इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड पावर ग्रिड को संचालन में लाने के लिए एक तथाकथित ब्लैक स्टार्ट की आवश्यकता होती है।

स्टैंडबाय पावर स्रोत
एक ब्लैक स्टार्ट प्रदान करने के लिए, कुछ बिजली स्टेशनों में छोटे ऑन-साइट डीजल जनरेटर  होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक स्टार्ट डीजल जनरेटर (BSDG) कहा जाता है, जिसका उपयोग बड़े जनरेटर (कई  मेगावाट  क्षमता के) को शुरू करने के लिए किया जा सकता है, जो बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्य पावर स्टेशन जनरेटर शुरू करें। भाप टर्बाइनों का उपयोग करने वाले संयंत्रों को  बॉयलर फीडवाटर पंप, बॉयलर मजबूर-ड्राफ्ट दहन एयर ब्लोअर और ईंधन की तैयारी के लिए उनकी क्षमता के 10% तक की स्टेशन सेवा शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्टेशन पर इतनी बड़ी स्टैंडबाय क्षमता प्रदान करना असंवैधानिक है, इसलिए दूसरे स्टेशन से निर्दिष्ट टाई लाइनों पर ब्लैक-स्टार्ट पावर प्रदान की जानी चाहिए।

नेटवर्क इंटरकनेक्शन को बहाल करने के लिए अक्सर पनबिजली  बिजली संयंत्रों को ब्लैक-स्टार्ट स्रोतों के रूप में नामित किया जाता है। एक पनबिजली स्टेशन को शुरुआती उद्देश्यों के लिए बहुत कम प्रारंभिक शक्ति की आवश्यकता होती है (इनटेक गेट खोलने के लिए और जनरेटर फील्ड कॉइल्स को  उत्तेजना (चुंबकीय)  करंट प्रदान करने के लिए पर्याप्त) और स्टार्ट-अप की अनुमति देने के लिए बहुत जल्दी लाइन पर बिजली का एक बड़ा ब्लॉक डाल सकता है  जीवाश्म ईंधन  या परमाणु स्टेशन। कुछ प्रकार के दहन टर्बाइन को ब्लैक स्टार्ट के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो उपयुक्त पनबिजली संयंत्रों के बिना स्थानों में एक और विकल्प प्रदान करता है। 2017 में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक यूटिलिटी ने ब्लैक स्टार्ट प्रदान करने के लिए बैटरी-आधारित ऊर्जा-भंडारण प्रणाली के उपयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, एक निष्क्रिय अवस्था से एक संयुक्त-चक्र गैस टरबाइन को फायर किया।

स्टार्टअप अनुक्रम
ब्लैक स्टार्ट की एक विधि (वास्तविक परिदृश्य पर आधारित) इस प्रकार हो सकती है:
 * 1) एक  बैटरी (बिजली)  एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में स्थापित एक छोटा डीजल जनरेटर चालू करती है।
 * 2) डीजल जनरेटर से बिजली का उपयोग जनरेटिंग स्टेशन को संचालन में लाने के लिए किया जाता है।
 * 3) स्टेशन और अन्य क्षेत्रों के बीच प्रमुख विद्युत पारेषण लाइनों को सक्रिय किया गया है।
 * 4) स्टेशन से प्राप्त शक्ति का उपयोग परमाणु/जीवाश्म-ईंधन से चलने वाले  बेस लोड पावर प्लांट  संयंत्रों में से एक को शुरू करने के लिए किया जाता है।
 * 5) बेस लोड प्लांट से बिजली का उपयोग सिस्टम के अन्य सभी बिजली संयंत्रों को फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है।

बिजली को अंततः सामान्य बिजली वितरण  नेटवर्क पर फिर से लागू किया जाता है और उपभोक्ताओं को भेजा जाता है। अक्सर यह धीरे-धीरे होगा; संपूर्ण ग्रिड को एक बार में प्रारंभ करना अक्षम्य हो सकता है। विशेष रूप से, गर्मियों के दौरान एक लंबे आउटेज के बाद, सभी इमारतें गर्म होंगी, और यदि बिजली एक बार में बहाल हो जाती है, तो अकेले एयर कंडीशनिंग इकाइयों की मांग ग्रिड की आपूर्ति से अधिक होगी। ठंडी जलवायु में, इसी तरह की समस्या सर्दियों में हीटिंग उपकरणों के उपयोग के साथ हो सकती है।

एक बड़े ग्रिड में, ब्लैक स्टार्ट में अक्सर पीढ़ी के कई द्वीपों (प्रत्येक स्थानीय लोड क्षेत्रों की आपूर्ति) को शुरू करना और फिर एक पूर्ण ग्रिड बनाने के लिए इन द्वीपों को सिंक्रनाइज़ करना और फिर से जोड़ना शामिल होगा। शामिल बिजली स्टेशनों को लोड में बड़े कदम परिवर्तन को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि ग्रिड फिर से जुड़ा हुआ है।

ब्लैक स्टार्ट शुरू करने के कई तरीके हैं: पनबिजली बांध, डीजल जनरेटर, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, ग्रिड स्केल बैटरी स्टोर, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज, और इसी तरह। विभिन्न जनरेटिंग नेटवर्क अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, जैसे कि लागत, जटिलता, स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता (जैसे बांधों के लिए उपयुक्त घाटियाँ), अन्य जनरेटिंग नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टिविटी, और ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया समय जैसे कारकों पर निर्भर।

ब्लैक स्टार्ट सेवाओं की खरीद
यूनाइटेड किंगडम में, ग्रिड ऑपरेटर के पास ब्लैक स्टार्ट क्षमता प्रदान करने के लिए कुछ जनरेटर के साथ व्यावसायिक समझौते हैं, यह पहचानते हुए कि सामान्य ग्रिड ऑपरेशन में ब्लैक स्टार्ट सुविधाएं अक्सर किफायती नहीं होती हैं।  केंद्रीय विद्युत उत्पादन बोर्ड  के जमाने के पावर स्टेशनों में कई ओपन-साइकल गैस टर्बाइन (यानी कोई हीट रिकवरी मॉड्यूल संलग्न नहीं) होते हैं, जो एक पूर्ण उत्पादन इकाई को संचालित करने के लिए आवश्यक संयंत्र की संपूर्णता को चला सकते हैं; ये आम तौर पर डीजल जनरेटर द्वारा शुरू किए जाते हैं, बदले में बैटरी बैकअप द्वारा खिलाए जाते हैं। एक बार गति प्राप्त करने के बाद, ये गैस टर्बाइन अन्य स्रोतों से बिजली लाने की आवश्यकता को नकारते हुए, बाकी पावर स्टेशन से जुड़े पूरे संयंत्र को चलाने में सक्षम हैं।

उत्तर अमेरिकी स्वतंत्र प्रणाली ऑपरेटरों में, ब्लैक स्टार्टिंग की खरीद कुछ भिन्न होती है। परंपरागत रूप से, ब्लैक-स्टार्ट क्षमता एकीकृत उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की गई थी और लागत को दरदाताओं से लागत वसूली के लिए एक व्यापक टैरिफ में रोल किया गया था। उन क्षेत्रों में जो संगठित बिजली बाजारों का हिस्सा नहीं हैं, यह अभी भी सामान्य खरीद तंत्र है। अविनियमित वातावरण में, लागत-आधारित प्रावधान की यह विरासत बनी हुई है, और यहां तक ​​कि हाल ही में ब्लैक-स्टार्ट खरीद प्रथाओं के ओवरहाल, जैसे कि आईएसओ न्यू इंग्लैंड  द्वारा, आवश्यक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खरीद में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, भले ही अविनियमित अधिकार क्षेत्र में एक सेवा-की-लागत (COS) समाधानों के बजाय बाजार समाधानों के लिए पूर्वाग्रह।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, वर्तमान में ब्लैक स्टार्ट प्राप्त करने के तीन तरीके हैं। सबसे आम लागत-की-सेवा है, क्योंकि यह सबसे सरल और पारंपरिक तरीका है। यह वर्तमान में कैलिफोर्निया [[ स्वतंत्र सिस्टम ऑपरेटर  ]] (CAISO), PJM इंटरकनेक्शन द्वारा उपयोग किया जाता है और एनवाईआईएसओ (एनवाईआईएसओ)। यद्यपि सटीक तंत्र कुछ हद तक भिन्न होते हैं, एक ही दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, अर्थात् इकाइयों को ब्लैक स्टार्ट के लिए पहचाना जाता है और उनकी प्रलेखित लागतों को तब वित्त पोषित किया जाता है और लागत वसूली के लिए टैरिफ में रोल किया जाता है।

दूसरी विधि न्यू इंग्लैंड के स्वतंत्र सिस्टम ऑपरेटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक नई विधि है (एक है)। नई कार्यप्रणाली एक फ्लैट-रेट भुगतान है जो प्रावधान को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लैक-स्टार्ट पारिश्रमिक को बढ़ाता है। एक जनरेटर को भुगतान किया गया मासिक मुआवजा उस महीने के लिए यूनिट की मासिक दावा क्षमता द्वारा एक फ्लैट दर ($/kWyr में और $Y मान के रूप में संदर्भित) को गुणा करके निर्धारित किया जाता है। इस बदलाव का उद्देश्य खरीद को आसान बनाना और ब्लैक स्टार्ट सेवा के प्रावधान को प्रोत्साहित करना था।

खरीद का अंतिम तरीका प्रतिस्पर्धी खरीद है जैसा कि टेक्सास की इलेक्ट्रिक विश्वसनीयता परिषद  द्वारा उपयोग किया जाता है (एरकॉट)। इस दृष्टिकोण के तहत, ERCOT ब्लैक-स्टार्ट सेवाओं के लिए बाज़ार चलाता है। इच्छुक प्रतिभागी $/hr (उदाहरण के लिए $70 प्रति घंटा) में एक घंटे की अतिरिक्त लागत जमा करते हैं, जिसे अक्सर एक उपलब्धता बोली कहा जाता है, जो इकाई की क्षमता से संबंधित नहीं होती है। विभिन्न मानदंडों का उपयोग करते हुए, ERCOT इन बोलियों का मूल्यांकन करता है और चयनित इकाइयों को 85% उपलब्धता मानते हुए बोली के रूप में भुगतान किया जाता है। प्रत्येक ब्लैक-स्टार्ट यूनिट को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह ग्रिड के द्वीपीकरण और सिंक्रनाइज़ेशन को शुरू करने के लिए निकटता में एक और इकाई शुरू कर सकती है।

अन्य न्यायालयों में खरीद के अलग-अलग तरीके हैं। न्यूजीलैंड सिस्टम ऑपरेटर प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से ब्लैकस्टार्ट क्षमता प्राप्त करता है। अन्य न्यायालयों में भी कुछ प्रकार की प्रतिस्पर्धी खरीद दिखाई देती है, यद्यपि शायद ERCOT की तरह संरचित नहीं है। इनमें अल्बर्टा इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑपरेटर  शामिल हैं, साथ ही ओंटारियो के स्वतंत्र इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑपरेटर, दोनों न्यूजीलैंड और ERCOT के समान प्रस्तावों के लिए दीर्घकालिक अनुरोध का उपयोग करते हैं।

जर्मनी के ग्रिड पर पहली ब्लैक स्टार्ट का परीक्षण 2017 में श्वेरिन में WEMAG बैटरी पावर स्टेशन पर एक डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड ग्रिड पर किया गया था। WEMAG बैटरी प्लांट ने साबित कर दिया कि यह बड़े व्यवधान या ब्लैकआउट के बाद पावर ग्रिड को बहाल कर सकता है।

ब्लैक स्टार्ट स्रोतों पर सीमाएं
ब्लैक-स्टार्ट क्षमता के लिए सभी उत्पादन संयंत्र उपयुक्त नहीं हैं। पवन चक्की  हमेशा ब्लैक स्टार्ट के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर हवा उपलब्ध नहीं हो सकती है। पवन टर्बाइन, छोटे हाइड्रो|मिनी-हाइड्रो, या  सूक्ष्म पनबिजली  प्लांट, अक्सर  प्रेरण जनरेटर  से जुड़े होते हैं जो नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के लिए शक्ति प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। 2020 में 69MW Dersalloch  पवन चक्की संयंत्र  ने  सिंक्रोन्टर  का उपयोग करके स्कॉटलैंड ग्रिड का ब्लैक-शुरू किया।  लंबी ट्रांसमिशन लाइन के बड़े प्रतिक्रियाशील भार के साथ संचालित होने पर ब्लैक-स्टार्ट यूनिट भी स्थिर होनी चाहिए। कई  उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष वर्तमान  (HVDC) कन्वर्टर स्टेशन डेड सिस्टम में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें  कम्यूटेटर (बिजली)  पावर की आवश्यकता होती है लोड अंत में सिस्टम से। एक पल्स-चौड़ाई मॉडुलन (पीडब्लूएम) आधारित वोल्टेज-स्रोत कनवर्टर एचवीडीसी योजना में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह भी देखें

 * बूटस्ट्रैपिंग
 * डीजल जनरेटर
 * बिजली चली गयी
 * सिंक्रोस्कोप

आगे की पढाई

 * 2007: Isemonger, A.G. "The Viability of the Competitive Procurement of Blackstart: Lessons from the RTOs" The Electricity Journal Volume 20, Issue 8, October 2007, Pages 60–67
 * Brendan Kirby and Eric Hirst, Maintaining System Black Start In Competitive Bulk-Power Markets, American Power Conference, Chicago, Illinois, April 1999, available online at: Publications
 * Lindsay Morris, Black Start: Preparedness for Any Situation, Power Engineering, Volume 115, Issue 7, July 2011, available online at: Black Start: Preparedness for Any Situation
 * Rebecca Smith, Texas Grid Came Close to Bigger Disaster From Freeze, The Wall Street Journal, May 28, 2021, available online at: The Texas Grid Came Close to an Even Bigger Disaster During February Freeze