वितरण बोर्ड

एक वितरण बोर्ड (जिसे पैनलबोर्ड, ब्रेकर पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल, डीबी बोर्ड या डीबी बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है) एक विद्युत सेवा  का एक घटक है जो एक सुरक्षात्मक  फ्यूज (विद्युत)  या सर्किट प्रदान करते हुए एक विद्युत शक्ति फ़ीड को सहायक  सर्किट (बिजली)  में विभाजित करता है। एक सामान्य विद्युत बाड़े में प्रत्येक सर्किट के लिए ब्रेकर। आम तौर पर, एक मुख्य  बदलना, और हाल के बोर्डों में, एक या अधिक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी) या  परिपथ वियोजक  # अन्य ब्रेकर (आरसीबीओ) भी शामिल होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में, घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक वितरण बोर्ड उपभोक्ता इकाई के रूप में जाना जाता है।

उत्तरी अमेरिका
उत्तर अमेरिकी वितरण बोर्ड आम तौर पर शीट धातु के बाड़ों में रखे जाते हैं, जिसमें सर्किट ब्रेकर सामने से संचालित दो स्तंभों में स्थित होते हैं। कुछ पैनलबोर्ड ब्रेकर स्विच हैंडल को कवर करने वाले दरवाजे के साथ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सभी एक डेड फ्रंट के साथ निर्मित होते हैं; यानी बाड़े के सामने (चाहे उसमें दरवाजा है या नहीं) सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटर को लाइव विद्युत भागों से संपर्क करने से रोकता है। बसबार  इनकमिंग लाइन (हॉट) कंडक्टर से करंट को ब्रेकर तक ले जाते हैं, जो बोल्ट-ऑन कनेक्शन (थ्रेडेड स्क्रू का उपयोग करके) या रिटेनिंग क्लिप का उपयोग करके प्लग-इन कनेक्शन के साथ बस में सुरक्षित होते हैं। पैनलबोर्ड वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक सामान्य हैं और बोल्ट-ऑन ब्रेकर्स को नियोजित करते हैं। आवासीय और हल्के वाणिज्यिक पैनलों को आम तौर पर लोड सेंटर के रूप में संदर्भित किया जाता है और प्लग-इन ब्रेकर को नियोजित किया जाता है। तटस्थ कंडक्टर  पेंच टर्मिनल ों का उपयोग करके एक तटस्थ बस में सुरक्षित होते हैं। ब्रांच सर्किट  विद्युत बंधन  कंडक्टर सीधे पैनलबोर्ड के बाड़े से जुड़े एक टर्मिनल ब्लॉक से सुरक्षित होते हैं, जो खुद ग्राउंड (बिजली) होता है।

डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सर्विसिंग के दौरान, जब कवर को हटा दिया गया है और केबल दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी पैनलबोर्ड में आमतौर पर कुछ जीवित हिस्से सामने आते हैं। कैनेडियन सेवा प्रवेश पैनलबोर्ड में मुख्य स्विच या सर्किट ब्रेकर एक सर्विस बॉक्स में स्थित होता है, बाड़े का एक भाग बाकी पैनलबोर्ड से अलग होता है, ताकि जब मुख्य स्विच या ब्रेकर को बंद किया जाए तो सर्विस करते समय कोई जीवित भाग सामने न आए। शाखा सर्किट।

ब्रेकर व्यवस्था
ब्रेकर आमतौर पर दो कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। यू.एस.-शैली के बोर्ड में, ब्रेकर पदों को प्रत्येक पंक्ति में ऊपर से नीचे तक बाएं से दाएं क्रमांकित किया जाता है। ब्रेकर पैनल के कई प्रतिस्पर्धी निर्माताओं के साथ यह नंबरिंग सिस्टम सार्वभौमिक है।

2- या 3-पोल कॉमन-ट्रिप ब्रेकर को प्रत्येक चरण में एक पोल रखने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक पंक्ति को एक अलग चरण (ए, बी, और सी नीचे) से खिलाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, स्थायी रूप से स्थापित बड़े उपकरणों को लाइन-टू-लाइन तार करना आम बात है। यह पैनल (दो-पोल) में दो स्लॉट लेता है और विभाजित चरण विद्युत शक्ति  के लिए 240 V का वोल्टेज देता है, या  तीन चरण विद्युत शक्ति |थ्री-फेज पावर के लिए 208 V।

आंतरिक
दाईं ओर की तस्वीर जनरल इलेक्ट्रिक  द्वारा निर्मित एक आवासीय सर्विस पैनलबोर्ड के इंटीरियर को दिखाती है। तीन सर्विस कंडक्टर- दो 'हॉट' लाइन और एक न्यूट्रल- को शीर्ष पर आते हुए देखा जा सकता है। तटस्थ तार सभी सफेद तारों के साथ तटस्थ बसबार से बाईं ओर जुड़ा हुआ है, और दो गर्म तार मुख्य ब्रेकर से जुड़े हैं। मुख्य ब्रेकर के नीचे मुख्य ब्रेकर और शाखा सर्किट ब्रेकरों के दो स्तंभों के बीच करंट ले जाने वाली दो बस बार हैं, जिनमें प्रत्येक संबंधित सर्किट के लाल और काले गर्म तार निकलते हैं। तीन तार (गर्म काले, तटस्थ सफेद, और नंगे जमीन) को एनईएमए कनेक्टर #एनईएमए 5|एनईएमए 5|एनईएमए 5-15 बिजली के पात्र में सीधे चलने वाले बाड़े के बाईं ओर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जिसमें  बिजली का तार  प्लग किया गया है। तटस्थ बस बार के नीचे आने वाले नंगे, फंसे हुए जमीनी तार को देखा जा सकता है।

बाईं ओर की तस्वीर एक दोहरे पैनल कॉन्फ़िगरेशन को दिखाती है: दाईं ओर एक मुख्य पैनल (सामने के कवर के साथ) और बाईं ओर एक उप-पैनल (कवर हटाए जाने के साथ)। उप-पैनल को दो बड़े गर्म तारों और पैनलों के शीर्ष के पास कोण वाली नाली के माध्यम से चलने वाले एक तटस्थ तार द्वारा खिलाया जाता है। यह कॉन्फ़िगरेशन वर्तमान यू.एस. नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के दो उल्लंघनों को प्रदर्शित करता है: मुख्य पैनल में ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं है (यहां इसे उप-पैनल के माध्यम से खिलाया जाता है) और उप-पैनल तटस्थ बार ग्राउंड बार से जुड़ा हुआ है (ये अलग होना चाहिए) पहली सेवा डिस्कनेक्ट होने के बाद बार, जो इस मामले में मुख्य पैनल है)।

फ्यूज बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स का एक सामान्य डिज़ाइन जो 1940 से 1965 तक निर्मित घरों में प्रदर्शित किया गया था, वह 60-एम्पी फ़्यूज़ बॉक्स था जिसमें शाखा सर्किट के लिए चार प्लग फ़्यूज़ (यानी एडिसन बेस) और एक या एक से अधिक फ़्यूज़ ब्लॉक शामिल थे जिनमें कार्ट्रिज फ़्यूज़ शामिल थे जैसे कि प्रमुख उपकरण सर्किट। 1965 के बाद, तीन-तार (230 वी) सेवा के साथ अधिक पर्याप्त 100 ए पैनल आम हो गया; एक फ़्यूज़ बॉक्स में मुख्य शट-ऑफ़ के लिए फ़्यूज़ ब्लॉक और अलग-अलग सर्किट के लिए एक इलेक्ट्रिक रेंज सर्किट और कई प्लग फ़्यूज़ (एडिसन बेस या टाइप एस) हो सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम
यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम में एक विशिष्ट वितरण पैनल के इंटीरियर को दिखाती है। तीन आने वाले चरण तार पैनल के केंद्र में एक मुख्य स्विच के माध्यम से बसबारों से जुड़ते हैं। तटस्थ और पृथ्वी के लिए पैनल के प्रत्येक तरफ दो बसबार हैं। इनकमिंग न्यूट्रल पैनल के दाईं ओर निचले बसबार से जुड़ता है, जो ऊपर बाईं ओर न्यूट्रल बसबार से जुड़ा होता है। आने वाली पृथ्वी तार पैनल के बाईं ओर निचले बसबार से जुड़ती है, जो ऊपर दाईं ओर पृथ्वी बसबार से जुड़ी होती है। कवर को निचले-दाएं न्यूट्रल बार से हटा दिया गया है; बाईं ओर तटस्थ बार का कवर जगह पर है।

चरण बसबारों के बाईं ओर नीचे दो दो-ध्रुव अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण और दो एकल-ध्रुव ब्रेकर हैं, एक अप्रयुक्त। तस्वीर में दो-पोल आरसीबीओ दो चरणों में जुड़े नहीं हैं, लेकिन चरण बसबारों के पीछे आपूर्ति-पक्ष तटस्थ कनेक्शन हैं। बसबारों के दाईं ओर एक सिंगल-पोल ब्रेकर, एक दो-पोल आरसीबीओ और तीन-पोल ब्रेकर हैं।

सचित्र पैनल में अप्रयुक्त स्थान का एक बड़ा सौदा शामिल है; यह संभावना है कि निर्माता एक ही चेसिस का उपयोग करके इस पैनल के 18- और 24-स्थिति वाले संस्करणों का उत्पादन करता है।

बड़े वाणिज्यिक, सार्वजनिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान आम तौर पर वितरण बोर्डों के साथ तीन चरण की आपूर्ति का उपयोग करते हैं जिनमें ब्रेकरों की जुड़वां लंबवत पंक्तियां होती हैं। बड़े प्रतिष्ठान अक्सर सहायक वितरण बोर्डों का उपयोग करेंगे।

दोनों ही मामलों में, लगभग 100 A (CUs) या 200 A (वितरण बोर्ड) तक आपूर्ति संभालने वाले आधुनिक बोर्ड DIN रेल माउंटिंग पर सर्किट ब्रेकर और RCD का उपयोग करते हैं। एक अधिष्ठापन में मुख्य वितरण बोर्ड सामान्य रूप से एक मुख्य स्विच (अधूरा के रूप में जाना जाता है) प्रदान करेगा जो पूरी आपूर्ति के लिए चरण और तटस्थ रेखाओं को स्विच करता है। (n.b., एक अधूरे व्यक्ति को आइसोलेटर स्विच  के रूप में संदर्भित या बेचा जा सकता है, लेकिन यह समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सख्त अर्थों में आइसोलेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा।)

प्रत्येक चरण के लिए, एक बसबार के साथ बिजली की आपूर्ति की जाती है। विभाजित-चरण पैनलों में, अलग-अलग बसबारों को सीधे अधूरे से खिलाया जाता है, जो आरसीडी को सर्किट के समूहों की सुरक्षा के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। वैकल्पिक रूप से आरसीबीओ का उपयोग सिंगल सर्किट को ओवरकुरेंट और अवशिष्ट-वर्तमान दोनों सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

अन्य उपकरण, जैसे ट्रांसफार्मर  (जैसे घंटी सर्किट के लिए) और  संपर्ककर्ता  (रिले; उदाहरण के लिए बड़ी मोटर या हीटिंग लोड के लिए) का भी उपयोग किया जा सकता है।

नए ब्रिटिश वितरण बोर्डों में आम तौर पर आईपी कोड से जुड़े लाइव हिस्से होते हैं, भले ही सर्विसिंग के लिए कवर हटा दिया गया हो।

उपभोक्ता इकाइयां
यूनाइटेड किंगडम में, बीएस 7671  एक  उपभोक्ता इकाई  को एक विशेष प्रकार के वितरण बोर्ड के रूप में परिभाषित करता है जिसमें मुख्य रूप से घरेलू परिसर में विद्युत ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण के लिए एक प्रकार का परीक्षण किया गया समन्वित विधानसभा शामिल है ... इन प्रतिष्ठानों में आमतौर पर 230 वी (नाममात्र मानक) पर सिंगल-फेज आपूर्ति होती है; ऐतिहासिक रूप से, उन्हें फ्यूज (इलेक्ट्रिकल)#फ्यूज बॉक्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पुरानी उपभोक्ता इकाइयां सर्किट ब्रेकर|मिनी-सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) के आगमन तक फ्यूज (इलेक्ट्रिकल) का उपयोग करती थीं। एक मुख्य पैनल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य नए घरेलू सीयू में उपकरणों के लिए 6 से 24 तरीके हो सकते हैं (जिनमें से कुछ दो तरीकों पर कब्जा कर सकते हैं), और दो या दो से अधिक वर्गों में विभाजित हो जाएंगे (उदाहरण के लिए अलार्म आदि के लिए एक गैर-आरसीडी अनुभाग)। सॉकेट आउटलेट के लिए एक आरसीडी-संरक्षित खंड, और प्रकाश और अन्य अंतर्निर्मित उपकरणों के लिए एक आरसीडी-संरक्षित खंड)। आउटबिल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यमिक सीयू में आमतौर पर 1 से 4 तरीके और एक आरसीडी होता है।

हाल ही के (17वें संस्करण के वायरिंग नियम) सीयू में सॉकेट आउटलेट के अलावा किसी अन्य चीज के लिए सामान्य रूप से आरसीडी संरक्षित खंड नहीं होंगे, हालांकि कुछ पुराने सीयू में आरसीडी के अधूरे फीचर होते हैं। 1990 से पहले, CU में RCD (और स्प्लिट बसबार) मानक नहीं थे।

 File:Mem_1957_cu_closed.jpg|1950 का मेम रीवायर करने योग्य फ्यूज बॉक्स (कवर किया हुआ) File:MEM_1957_cu_open.jpg|1950 का मेम रीवायर करने योग्य फ्यूज बॉक्स (खुला) File:Mem_1977_cu_closed.jpg|1970 का मेम रीवायरेबल फ्यूज बॉक्स (कवर किया हुआ) File:Mem_1977_cu_open.jpg|1970 का मेम रीवायरेबल फ्यूज बॉक्स (खुला)  फ़्यूज़ बॉक्स आमतौर पर कार्ट्रिज या रीवायरेबल फ़्यूज़ का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई अन्य सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होता है, और बुनियादी 4-वे बॉक्स बहुत आम हैं। कुछ पुराने बक्से भूरे-काले बेक्लाइट से बने होते हैं, कभी-कभी लकड़ी के आधार के साथ। हालांकि उनका डिजाइन ऐतिहासिक है, ये हाल ही में 1980 के दशक तक नए इंस्टाल के लिए मानक उपकरण थे, इसलिए ये बहुत आम हैं। इन बक्सों में फ़्यूज़होल्डर लाइव टर्मिनलों के साथ आकस्मिक संपर्क से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं।

लोकप्रिय 4-वे फ़्यूज़बॉक्स में आमतौर पर दो लाइटिंग और दो सॉकेट सर्किट होते थे, जिसमें सॉकेट सर्किट पर भारी या निरंतर भार जैसे विसर्जन हीटर और ओवन होते थे। यह व्यवस्था आज अनुशंसित अभ्यास नहीं है, लेकिन यह मौजूदा प्रतिष्ठानों के लिए आम है। अधिक तरीकों वाले बड़े बक्से में बड़े भार के लिए अलग फ़्यूज़ होंगे जैसे कि विसर्जन हीटर, ओवन और शॉवर।

लिगेसी फ़्यूज़बॉक्स
1950 से पहले के कुछ फ़्यूज़बॉक्स अभी भी सेवा में हैं। इनका सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि इन बक्सों पर खुले जीवित भाग आम हैं। वे जिन इंस्टॉलेशन की आपूर्ति करते हैं, वे अर्थिंग सिस्टम#सुरक्षा के लिए आधुनिक मानकों को पूरा नहीं करेंगे। बहुत पुराने प्रतिष्ठानों की एक और विशेषता यह है कि प्रत्येक सर्किट के लिए दो फ़्यूज़ हो सकते हैं; एक लाइव वायर (बिजली) पर और एक तटस्थ तार  पर। दुर्लभ उदाहरणों में, पुराने रिंग सर्किट का सामना कम से कम 4 15 A फ़्यूज़ प्रति रिंग से हो सकता है, L और N में से प्रत्येक पर एक फ़्यूज़, और यह रिंग के लिए दो फ़ीड में से प्रत्येक के लिए डुप्लिकेट है।

निर्माता मतभेद
अधिकांश समय, पैनल और उनके अंदर डाले गए ब्रेकर एक ही निर्माता द्वारा होने चाहिए। प्रत्येक निर्माता के पास एक या अधिक सिस्टम या ब्रेकर पैनल के प्रकार होते हैं, जो केवल उस प्रकार के ब्रेकर को स्वीकार करेंगे। यूरोप में, माउंटिंग के लिए एक मानक DIN रेल और एक मानक कट-आउट आकार अपनाने के बावजूद, बसबार कनेक्शन की स्थिति मानकीकृत नहीं होने के बावजूद, यह अभी भी मामला है।

कुछ पैनल प्रतीत होता है विनिमेय का उपयोग करते हैं 1 in तोड़ने वाले। हालांकि, एक दिया गया निर्माता विशेष रूप से उल्लेख करेगा कि कौन से उपकरण उनके उपकरण में स्थापित किए जा सकते हैं। इन असेंबली का परीक्षण किया गया है और किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। ऐसे उपकरण को बदलने या जोड़ने से जो ठीक से फिट हो जाते हैं, अप्रत्याशित या खतरनाक स्थिति भी हो सकती है। निर्माताओं सहित जानकार स्रोतों से परामर्श किए बिना इस तरह की स्थापना नहीं की जानी चाहिए।

स्थान और पदनाम
सौंदर्यशास्र और सुरक्षा के कारणों से, घरेलू सर्किट ब्रेकर पैनल और उपभोक्ता इकाइयां आम तौर पर बाहर की  अलमारी,  अटारी ्स, गैराज (घर) या  बेसमेंट  में स्थित होती हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें सौंदर्य तत्वों के हिस्से के रूप में भी चित्रित किया जाता है एक इमारत (एक कला स्थापना के रूप में, उदाहरण के लिए) या जहां वे आसानी से सुलभ हो सकते हैं। हालांकि, वर्तमान यू.एस. बिल्डिंग कोड बाथरूम (या समान कमरे) में, कपड़ों के लिए बनाई गई अलमारी में, या जहां एक इलेक्ट्रीशियन के लिए पैनल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त जगह है, में एक पैनल की स्थापना पर रोक लगाते हैं। विशिष्ट स्थितियों, जैसे कि बाहर एक खतरनाक वातावरण में, या अन्य असामान्य स्थानों में स्थापना के लिए विशेष उपकरण और अधिक कठोर स्थापना प्रथाओं की आवश्यकता हो सकती है।

वितरण बोर्डों को तीन चरण या एकल चरण और सामान्य शक्ति या आपातकालीन शक्ति के लिए नामित किया जा सकता है, या अन्य पैनलों की आपूर्ति के लिए वितरण पैनल, रोशनी के लिए प्रकाश पैनल, उपकरण और रिसेप्टेकल्स और विशेष उपयोग के लिए बिजली पैनल जैसे उपयोग द्वारा नामित किया जा सकता है। पैनल इमारत के एक हिस्से की सेवा करने वाले बिजली के कोठरी में पूरे भवन में स्थित हैं।

थिएटर लाइटिंग
एक थियेटर में, एक मद्धम  रैक के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष पैनल मंच प्रकाश उपकरणों को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अमेरिकी शैली के डिमर रैक में 208Y/120 वोल्ट 3-फेज फीड है। केवल सर्किट ब्रेकरों के बजाय, रैक में प्रत्येक चरण सर्किट के लिए अपने स्वयं के सर्किट ब्रेकर के साथ एक ठोस राज्य इलेक्ट्रॉनिक डिमर होता है। इसे डिमर-प्रति-सर्किट व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। डिमर्स को तीन आने वाले चरणों में समान रूप से विभाजित किया गया है। 96 डिमर रैक में, फेज ए पर 32 डिमर्स, फेज बी पर 32 डिमर्स और फेज सी पर 32 डिमर्स हैं, ताकि लाइटिंग लोड को यथासंभव समान रूप से फैलाया जा सके। भवन में आपूर्ति ट्रांसफार्मर से पावर फीड के अलावा,  प्रकाश डेस्क  से एक नियंत्रण केबल  DMX-512  जैसे नियंत्रण प्रोटोकॉल में डिमर्स को जानकारी देता है। जानकारी में प्रत्येक चैनल के लिए प्रकाश स्तर की जानकारी शामिल है, जिसके द्वारा यह नियंत्रित करता है कि शो के प्रकाश परिवर्तन (प्रकाश संकेत) के दौरान कौन से डिमर सर्किट आते हैं और बाहर जाते हैं, और किस समय फीका पड़ जाता है।

वितरण बोर्ड सतह पर लगे या फ्लश हो सकते हैं। पूर्व की व्यवस्था बाद की तारीख में वायरिंग में आसान परिवर्तन या जोड़ प्रदान करती है, लेकिन बाद की व्यवस्था विशेष रूप से आवासीय अनुप्रयोग के लिए साफ-सुथरी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को एक दीवार में लगाने के साथ दूसरी समस्या यह है कि अगर दीवार ठोस है, तो बहुत सारी ईंट या ब्लॉक को हटाने की आवश्यकता हो सकती है - आम तौर पर इस कारण से, आवश्यक होने पर ही नई-बिल्ड परियोजनाओं पर धंसाए गए बोर्ड लगाए जाएंगे। दीवार में जगह बनाई जा सकती है।

यह भी देखें

 * सर्किट कुल सीमा
 * उपभोक्ता इकाई
 * इलेक्ट्रिक स्विचबोर्ड
 * बिजली का मीटर
 * विद्युत बसबार प्रणाली
 * स्विचगियर