घनीभूत पंप

संघनी (कंडेनसेट) पंप एक विशिष्ट प्रकार का पंप होता है जिसका उपयोग एचवीएसी (ऊष्मण या शीतलन), प्रशीतन, संघनक बॉयलर भट्टी या भाप प्रणाली में उत्पादित संघनी (जल) को पंप करने के लिए किया जाता है।

अनुप्रयोग
निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से किसी में अव्यक्त जल वाष्प से उत्पन्न संघनित द्रव को पंप करने के लिए संघनी पंप का उपयोग किया जा सकता है:


 * वातानुकूलित (ठंडा या गर्म) भवन निर्माण वायु
 * शीतलन और हिमीकरण प्रणालियों में प्रशीतित वायु
 * ताप विनिमायकों और रेडियेटरों में भाप
 * अति-उच्च दक्षता वाली भट्टियों की निकास धारा

संघनी प्रतिपूर्ति प्रणाली भाप के उत्पादन की तीन वास्तविक लागतों को कम करने में सहायता करती है:


 * ईंधन/ऊर्जा लागत
 * बॉयलर जल संघटन और मल जल (सीवेज) उपचार
 * बॉयलर जल रासायनिक उपचार

निर्माण और संचालन
संघनी पंपों का उपयोग हाइड्रोनिक प्रणालियों में किया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण फ़ीड के माध्यम से अतिरिक्त संघनित जल का निर्वहन नहीं कर सकते। संघनी पंप सामान्य रूप से विद्युत संचालित अपकेन्द्री पंप होते हैं। उनका उपयोग एचवीएसी प्रणाली से संघनी जल को निकालने के लिए किया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसलिए जल को पंप किया जाना चाहिए। घरेलू इकाइयाँ प्रायः छोटी होती हैं और पंपों को अश्वशक्ति (हॉर्सपावर) के एक अंश पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक अनुप्रयोगों में, पंप और मोटर बहुत अधिक होते हैं। बड़े औद्योगिक पंप बॉयलर के दबाव में संघनित द्रव को वापस करने के लिए फीडवाटर पंप के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

संघनी पंप सामान्य रूप से रुक-रुक कर या आंतरायिकता से चलते हैं और एक टैंक में संघनित द्रव संचयित होता है। अन्ततोगत्वा, संचित तरल पंप को सक्रिय करने वाले फ्लोट स्विच को उत्तेजित करता है। पंप तब तक चलता है जब तक कि टैंक में तरल का स्तर काफी हद तक कम नहीं हो जाता। कुछ पंपों में दो चरणों वाला स्विच होता है। जैसे ही तरल पहले चरण के ट्रिगर बिंदु तक पहुंचता है, पंप सक्रिय हो जाता है। यदि तरल बढ़ना सतत रहता है (शायद इसलिए कि पंप विफल हो गया है या उसका निर्वहन अवरुद्ध हो गया है), तो दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। यह चरण एचवीएसी उपकरण को बंद कर सकता है (इसके अतिरिक्त संघनित द्रव के उत्पादन को रोकता है), एक अलार्म या दोनों को ट्रिगर करता है।

कुछ प्रणालियों में टैंक को खाली करने के लिए दो पंप सम्मिलित हो सकते हैं। इस स्थिति में, दो पंप प्रायः वैकल्पिक संचालन करते हैं, और दो-चरण स्विच पहले चरण में कार्यकारी (ऑन-ड्यूटी) पंप को सक्रिय करने के लिए और फिर दूसरे चरण में शेष पंप को सक्रिय करने के लिए कार्य करता है। यह दूसरे चरण की संक्रिया एक पंप स्थापना के लिए नोट किए गए अन्य प्रणाली परिवर्तनों के किसी भी प्रवर्तन (ट्रिगरिंग) के अतिरिक्त है। इस तरह पंप कार्यावधि को दोनों के बीच सहभाजित किया जाता है, और किसी पंप के कार्य करने में विफल होने की स्थिति में प्रतिपोषक (बैकअप) पंप प्रदान किया जाता है।

छोटे पंपों में टैंक होते हैं जो 2 से 4 लीटर (0.5 से 1 गैलन) तक होते हैं और सामान्य रूप से उनके टैंकों पर फ्लैंग्स का उपयोग करके आधारित होते हैं या बस फर्श पर रखे जाते हैं। पंप के तल पर एक ढाले हुए कुंडलित वक्र में प्लास्टिक प्रणोदित करनेवाला पंपिंग क्रिया प्रदान करता है; यह प्रणोदित करनेवाला धातु शाफ्ट के माध्यम से मोटर से जुड़ा होता है जो टैंक के ऊपर लगे मोटर से नीचे की ओर फैलता है। बड़े पंप सामान्य रूप से फर्श के नीचे टैंक (निगर्त) से तरल कर्षण वाले पैड होते हैं। सबसे छोटे पंपों में कोई टैंक नहीं हो सकता है और उन्हें केवल एक पात्र के भीतर रखा जाता है जैसे कि डीह्यूमिडिफ़ायर उपकरण का ड्रिप पैन।

अधिकांश स्थानों में, संघनित जल को आवास के बाहर पंप किया जाना चाहिए; सामान्य रूप से सीवर पाइपों में संघनित जल भरने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए एक जाल की आवश्यकता होगी, कि सीवर गैस आवास में बैकफीड नहीं करती है।

भाप संघनी
औद्योगिक भाप प्रणालियों में संघनी पंप का उपयोग संयंत्र के दूरस्थ क्षेत्रों से संघनी को संचयित करने और प्रत्यपर्ण करने के लिए किया जाता है। बॉयलर में उत्पादित भाप उपकरण को गर्म कर सकती है और कुछ दूरी तक प्रक्रिया कर सकती है। एक बार भाप का उपयोग करने के बाद यह गर्म जल या संघनित हो जाती है। यह पंप और संभवतः प्लांट के आस-पास कई अन्य इस गर्म जल को बॉयलर के निकट प्रतिपूरक (मेकअप) टैंक में प्रत्यपरणित होते हैं, जहां इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक उपचार किया जा सकता है और बॉयलर में पुन: उपयोग किया जा सकता है, फलस्वरूप इसे कभी-कभी संघनी प्रत्यागामी पंप के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

भाप पावर प्लांट में, विशेष रूप से शिपबोर्ड वाले, संघनी पंप सामान्य रूप से मुख्य संघनित्र (कंडेनसर) हॉटवेल के निकट स्थित होता है, जो प्रायः इसके ठीक नीचे होता है। यह पंप जल को प्रतिपूरक (मेकअप) टैंक में भाप जनित्र या बॉयलर के निकट प्रेषित करता है। यदि टैंक को संघनित द्रव से घुलित ऑक्सीजन को हटाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, तो इसे डीरेटिंग फीड टैंक (डीएफटी) के रूप में जाना जाता है। डीएफटी का आउटपुट फीड बूस्टर पंप की आपूर्ति करता है, जो बदले में फीडवाटर पंप की आपूर्ति करता है जो फीडवाटर को बॉयलर में प्रतिगामी है ताकि चक्र फिर से शुरू हो सके। गुहिकायन (कैविटेशन) और उसके बाद होने वाली क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त शुद्ध सकारात्मक सक्शन हेड प्रदान करने के लिए लगातार दो पंपों का उपयोग किया जाता है।

यह पंप सामान्य रूप से ऊपर दिए गए उदाहरण की तुलना में बहुत बड़े टैंक, फ्लोट स्विच और विद्युत मोटर से जुड़ा होता है। कुछ प्रणालियाँ इतनी दूरस्थ होती हैं कि भाप की शक्ति का उपयोग संघनित द्रव को प्रत्यागमित करने के लिए किया जाता है जहाँ बिजली प्रदान करना अव्यावहारिक है।

निस्तारण
छोटे संघनी पंपों का उत्पादन सामान्य रूप से पीवीसीआई प्लास्टिक ट्यूबिंग (संघनी निकासन लाइन) के माध्यम से सीवर, नलसाजी अपवाहिका, या बाहरी दुनिया में प्रेषित किया जाता है। ध्यान दें, कुछ स्थानों में संघनित जल को सीवर प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और इसे घर के बाहर सामान्य रूप से लीडर/गटर निकास नल (डाउनस्पाउट) प्रणाली में निर्देशित किया जाना चाहिए।

यदि पंप के टैंक की तुलना में लाइन का निकास उच्च स्तर पर है, तो पंप के निकास पर चेक वाल्व प्रायः लगाया जाता है ताकि तरल पंप के टैंक में पीछे की ओर प्रवाहित न हो सके। यदि निकास टैंक के स्तर से नीचे है, तो साइफनेज सामान्य रूप से पंप के निष्क्रिय होने पर सभी तरल की आउटपुट लाइन को स्वाभाविक रूप से साफ़ कर देता है। दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में, यह महत्वपूर्ण है कि संघनी लाइनें जो बाहर समाप्त हो जाती हैं, उन्हें सावधानी से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि कोई जल हिमांकन के लिए लाइन में न रह सके; यह अग्रिम संचालन से लाइन को अवरुद्ध कर देगा।

संघनित जल आसुत जल होता है लेकिन इसमें प्रायः रसायन होते हैं। यदि इसे वायु की धारा से संघनित किया जा रहा है, तो इसमें धूल, सूक्ष्म जीव या अन्य प्रदूषक हो सकते हैं। यदि इसे भाप से संघनित किया जाता है, तो इसमें विभिन्न बॉयलर जल उपचार रसायनों के अवशेष हो सकते हैं। और यदि यह भट्टी की निकास गैसों से संघनित होता है, तो यह अम्लीय हो सकता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है, जिसके परिणामस्वरूप निकास गैस की धारा में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। भाप और निकास संघनित द्रव सामान्य रूप से गर्म होता है। संघनी के सावधानीपूर्वक संचालन या यहां तक कि रासायनिक उपचार की आवश्यकता के लिए इन विभिन्न कारकों को (स्थानीय नियमों के साथ) जोड़ा जा सकता है, और इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले संघनी पंपों को उचित रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए।

सुरक्षा
संघनी पंप औद्योगिक दुर्घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। किसी स्थिति में, 2,600 गैलन प्रति मिनट भाप संघनी पंप में विस्फोट हो गया जब इसे अपने सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व के बंद होने के साथ संचालित किया गया था। विस्फोट का बल इतना था कि इसने विस्फोट स्थल से 400 ft. (122 m) दूर 5 पाउंड (2.2 kg) धातु के टुकड़े को धकेल दिया।

यह भी देखें

 * अपवाहिका
 * जल निकासी पैन

बाहरी कड़ियाँ

 * Types of Condensate Recovery
 * Understanding and Solving Equipment Stall
 * Cleaning Your AC Condensate Pan and Drain Line
 * InspectAPedia, Air Conditioning condensate drains & pumps