दबावयुक्त वायु

एक मजबूर-वायु केंद्रीय हीटिंग सिस्टम वह है जो हवा को गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में उपयोग करता है। ये सिस्टम वायु वितरण के साधन के रूप में डक्ट (HVAC), डिफ्यूज़र (थर्मोडायनामिक्स) और प्लेनम स्पेस पर निर्भर करते हैं, जो वास्तविक हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से अलग होते हैं। रिटर्न प्लेनम कई बड़े रिटर्न ग्रिल्स (वेंट्स) से हवा को फिर से गर्म करने के लिए एक केंद्रीय हवा का संचालक  तक ले जाता है। आपूर्ति प्लेनम केंद्रीय इकाई से उन कमरों तक हवा को निर्देशित करता है जिसे सिस्टम को गर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रकार के बावजूद, सभी एयर हैंडलर में एक एयर फिल्टर, ब्लोअर, हीट एक्सचेंजर/एलिमेंट/कॉइल और विभिन्न नियंत्रण होते हैं। किसी भी अन्य प्रकार के केंद्रीय हीटिंग सिस्टम की तरह, थर्मोस्टैट्स का उपयोग मजबूर वायु ताप प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

फोर्स्ड एयर हीटिंग उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक स्थापित केंद्रीय हीटिंग का प्रकार है। यह यूरोप में बहुत कम आम है, जहां हाइड्रोनिक्स प्रमुख हैं, खासकर गर्म पानी के रेडिएटर्स के रूप में।

प्राकृतिक गैस/प्रोपेन/तेल/कोयला/लकड़ी

 * ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
 * एक हीट एक्सचेंजर दहन उपोत्पादों को हवा की धारा में प्रवेश करने से रोकता है।
 * एक रिबन शैली (छिद्रों के साथ लंबा), इनशॉट (मशाल जैसा), या तेल प्रकार का बर्नर हीट एक्सचेंजर में स्थित होता है।
 * इग्निशन एक बिजली की चिंगारी, स्टैंडिंग पायलट या हॉट सरफेस इग्नाइटर द्वारा प्रदान किया जाता है।
 * सुरक्षा उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि ज्वलन विफलता या निकास विफलता की स्थिति में दहन गैसें और/या बिना जला हुआ ईंधन जमा नहीं होता है।

बिजली

 * एक साधारण विद्युत ताप तत्व हवा को गर्म करता है।
 * जब थर्मोस्टैट को गर्मी की आवश्यकता होती है, तो ब्लोअर और तत्व एक ही समय पर चालू हो जाते हैं।
 * जब थर्मोस्टेट संतुष्ट हो जाता है, ब्लोअर और तत्व बंद हो जाते हैं।
 * बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
 * आमतौर पर प्राकृतिक गैस भट्टी की तुलना में अधिक महंगा होता है।

गर्मी पंप

 * प्रशीतन चक्र के माध्यम से, स्रोत के रूप में जमीन या हवा का उपयोग करके पर्यावरण से गर्मी निकालता है।
 * बिजली प्रतिरोध हीटिंग की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और संभवतः जीवाश्म ईंधन से चलने वाली भट्टियों (गैस/तेल/कोयला) की तुलना में अधिक कुशल होती है।
 * वायु स्रोत प्रकार ठंडी जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि गर्मी के बैकअप (द्वितीयक) स्रोत के साथ उपयोग नहीं किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फ़ारेनहाइट) से कम तापमान का सामना करने पर नए मॉडल अभी भी गर्मी प्रदान कर सकते हैं।
 * एक बर्नर/हीट एक्सचेंजर के बजाय एक रेफ्रिजरेंट कॉइल एयर हैंडलर में स्थित है। किसी भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह ही इस सिस्टम का इस्तेमाल कूलिंग के लिए भी किया जा सकता है।
 * हीट पंप देखें

हाइड्रोनिक कॉइल

 * हाइड्रोनिक्स (गर्म पानी) हीटिंग को मजबूर वायु वितरण के साथ जोड़ता है
 * बॉयलर में ईंधन (गैस/प्रोपेन/तेल) के दहन के माध्यम से गर्मी उत्पन्न होती है
 * एक हीट एक्सचेंजर (हाइड्रोनिक कॉइल) को हीट पंप सिस्टम या सेंट्रल एसी में रेफ्रिजरेंट कॉइल के समान एयर हैंडलर में रखा जाता है। सप्लाई और रिटर्न मैनिफोल्ड में और ट्यूब कॉइल में हीट एक्सचेंजर्स में कॉपर।
 * गर्म पानी को हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पंप किया जाता है और फिर दोबारा गर्म करने के लिए बॉयलर में वापस भेज दिया जाता है

संचालन का क्रम

 * 1) थर्मोस्टेट गर्मी की मांग करता है
 * 2) बॉयलर में प्रज्वलन का स्रोत प्रदान किया जाता है
 * 3) परिसंचारी हाइड्रोनिक कॉइल (हीट एक्सचेंजर) में जल प्रवाह शुरू करता है
 * 4) जब हीट एक्सचेंजर गर्म हो जाता है, तो मुख्य ब्लोअर सक्रिय हो जाता है
 * 5) जब हीट की मांग बंद हो जाती है, तो बॉयलर और सर्कुलेटर बंद हो जाते हैं
 * 6) ब्लोअर समय की अवधि के बाद बंद हो जाता है (इसमें शामिल विशेष उपकरण के आधार पर यह एक निश्चित या प्रोग्राम करने योग्य समय हो सकता है)

यह भी देखें

 * ज़बरदस्ती-वायु गैस
 * हीट एक्सचेंजर्स में कॉपर