बंडिंग

मेंडबंदी, जिसे बांध वॉल भी कहा जाता है, रासायनिक भंडारण के चारों ओर निर्मित दीवार बनाए रखना है जहां संभावित प्रदूषणकारी पदार्थों को संसाधित या संग्रहीत किया जाता है, उस क्षेत्र से सामग्री के किसी भी अनपेक्षित पलायन को रोकने के उद्देश्य से जब तक कि उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

तरल रोकथाम
यह शब्द डाइक (निर्माण) को भी संदर्भित कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग अधिकांश तरल रोकथाम सुविधाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो टैंकोंऔर पाइप (सामग्री) से रिसाव और छलकाव को रोकते हैं, चूंकि कभी-कभी किसी भी बाधा को मेंडबंदी कहा जाता है। अधिकांश, इन टैंकों और पाइपों में तरल पदार्थ जहरीले होते हैं, और तरल को क्षति से रोकने के लिए (या तो बल या इसके रसायन द्वारा) मेंडबंदी का उपयोग किया जाता है। यदि बड़े टैंक में विनाशकारी विफलता होती है, तो केवल तरल व्यापक क्षति का कारण बन सकता है।

यदि सही विधि से बनाया गया हो, तो मेंडबंदी अधिक बड़ी और मजबूत होती है, जिसमें पूरे टैंक की सामग्री सम्मिलित हो सकती है, चूंकि विनियमों के अनुसार इसे एक तिहाई बड़ा करने की आवश्यकता हो सकती है। जब कई टैंक एक बाँध साझा करते हैं, तो क्षमता सबसे बड़े टैंक पर आधारित होती है। बड़े टैंकों के लिए सबसे सामान्य डिजाइनों में से कंक्रीट के फर्श के साथ टैंक के चारों ओर कंक्रीट या चिनाई वाली दीवार है।

कंक्रीट कई तरल पदार्थों के लिए बहुत अच्छे प्रकार से काम करता है, लेकिन यह कुछ अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त है जैसे कि मजबूत एसिड युक्त। अधिकांश स्थितियों में मेंडबंदी के लिए मिट्टी के बरम का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, चूंकि पारगम्यता को कम करने के लिए लाइनर का उपयोग किया जा सकता है। छोटे टैंक अधिकांश इस्पात या प्लास्टिक से बने कंटेनरों का उपयोग करते हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री लागत, तरल के रासायनिक गुणों और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। उच्च दीवार स्तरों पर प्लास्टिक के टैंक बहुत घने तरल पदार्थ नहीं रख सकते हैं। वर्षा (मौसम विज्ञान) को दूर करने के लिए बड़े, अनावृत्त मेंडबंदी को नाबदान पंप या किसी अन्य प्रणाली की आवश्यकता होगी, चूंकि इसका उपयोग छलकते तरल को दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि जमा किया जा रहा तरल जहरीला है तो बारिश के पानी का उपचार किया जाना चाहिए क्योंकि टैंक के आसपास इसकी थोड़ी मात्रा हो सकती है।

मेड़ में अवक्षेपण को अंदर आने से रोकने के लिए छत हो सकती है, लेकिन ज्वलनशील तरल पदार्थों का भंडारण करते समय पर्याप्त वेंटिलेशन (वास्तुकला) प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि दीवार एक मीटर से अधिक ऊंची है, तो लोगों को जल्दी से बचने के लिए सीढ़ी या सीढ़ियों की आवश्यकता हो सकती है। अन्य डिज़ाइन चैनल का उपयोग करता है जो तरल को द्वितीयक कंटेनर में ले जाता है।

जब टैंक के विफल होने का जोखिम उतना अधिक न हो या जब इससे व्यापक क्षति न हो, तो मेंडबंदी को नली (टयूबिंग) और वाल्वों से केवल छोटे रिसावों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। हो सकता है कि यह मेंडबंदी टैंक के संपूर्ण आयतन को समाहित करने में सक्षम न हो। इसलिये प्लास्टिक और स्टील का उपयोग किया जाता है, लेकिन अन्य सामान्य विधि कंक्रीट के फर्श की परिधि के चारों ओर कूबड़ या होंठ बनाना होता है। कुछ बंध अस्थायी होते हैं, जैसे खेत में अल्पकालिक रासायनिक भंडारण। जब वाहनों को क्षेत्र में जाने की आवश्यकता होती है तो कूबड़ या ढलान प्रकार की मेंडबंदी सहायक होती है। एक प्रकार का बंधन भी होता है जो संपीड़न (भौतिकी) होता है जब कोई वाहन निकलता है और एक बार निकलने के बाद फैलता है।

विनियम
कई देशों में विशेष रूप से टैंकों, भंडारण जहाजों और अन्य संयंत्रों के आसपास बंडिंग एक कानूनी आवश्यकता है क्योंकि इसमें तरल पदार्थ होता हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक या संकटमय हो सकते हैं। विशेष उदाहरण जो यूके, शेष यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं, तेल और ईंधन भंडारण टैंक और बिजली उप-स्टेशनों पर ट्रांसफार्मर हैं जो शीतलन और इन्सुलेशन उद्देश्यों के लिए तेल से भरे हुए हैं। यूके में 200 लीटर से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और 2500 लीटर से अधिक घरेलू प्रतिष्ठानों को पर्यावरण एजेंसी 'प्रदूषण नियंत्रण नियमों' का पालन करने के लिए बंद टैंक की आवश्यकता होती है। टैंक या पोत के आधार के चारों ओर जलरोधी बांध का निर्माण करना यथोचित रूप से आसान है। ठोस आधार और चिनाई, ईंटवर्क, कंक्रीट या यहां तक ​​कि पूर्वनिर्मित स्टील की सीलबंद दीवार धारण क्षमता प्रदान करती है

धारण क्षमता
लगभग सभी विनियमों में बांध के अन्दर सबसे बड़े टैंक की 110% या बांध के अन्दर सभी टैंकों की कुल क्षमता का 25%, जो भी सबसे बड़ा हो, धारण क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ देशों (जैसे यूके) में आगे के दिशानिर्देश अतिरिक्त उपायों का अनुरोध करते हैं जैसे कि पर्याप्त फ्रीबोर्ड प्रदान करना या गतिशील कारकों को समायोजित करने के लिए अधिकतम धारण क्षमता से ऊपर की दीवार की ऊंचाई जैसे बड़े टैंक के विफल होने या बड़े बांधों में तूफान से चलने वाली लहरों की स्थितियों में उछाल। एक नियम के रूप में (और जब तक विशिष्ट स्थानीय कानून लागू नहीं होते) अधिकांश ऑपरेटर 25%/110% क्षमता गाइड के अनुसार काम करते हैं।

अवांछित जल निर्माण और निष्कासन
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिजली उप-स्टेशन ट्रांसफार्मर में पर्याप्त मात्रा में तेल होता है। 110 एमवीए ट्रांसफॉर्मर में 40,000 लीटर कूलिंग/इंसुलेटिंग ऑयल हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी और उससे जुड़े कोइलिंग रेडिएटर्स और स्टोरेज टैंक में समाहित होते है। साधारण ईंधन भंडारण टैंकों के विपरीत, ये जटिल संरचनाएं हैं, जिनमें तेल के रिसाव की प्रवृत्ति अधिक होती है। उदाहरण के रूप में यूके का उपयोग करते हुए, जैसा कि 1980 और 1990 के दशक में बिजली उद्योग का निजीकरण हुआ था, नई बिजली कंपनियों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया था। अधिकांश क्षेत्र और राष्ट्रीय कंपनियों ने अनुभूत किया कि उनके पास कई हजार ट्रांसफॉर्मर थे, जिनमें से तेल कई वर्षों से उनके नीचे जमीन में लीक हो रहे थे। कंपनियों ने किसी भी तेल रिसाव को बनाए रखने और आगे के प्रदूषण और संदूषण को रोकने के लिए वाटर-टाइट बांध के निर्माण को सम्मिलित करते हुए उन्नयन कार्यक्रम प्रारंभ किया।

उन्हें तुरंत बारिश से पानी के निर्माण की समस्या का सामना करना पड़ा, जो अब वाटर-टाइट बांध द्वारा बनाए रखा जा रहा है; अवांछित वर्षा-जल बांध की धारण क्षमता को कम कर देता है। एक बार जब पानी का स्तर बांध की धारण क्षमता के 10% से अधिक हो जाता है, तो यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है और पानी को हटा दिया जाना चाहिए। पानी के शीर्ष पर तेल की एक छोटी सी फिल्म के साथ सबसे अच्छा, मध्यम रूप से दूषित होने की संभावना है या तेल की मोटी परत से अधिक सीमा तक दूषित होने की संभावना है। पुराने, लीकियर ट्रांसफॉर्मर पर यह और भी बुरा है। यह किसी भी तेल भंडारण टैंक पर भी लागू हो सकता है।

तेल पानी पर तैरता है और, यदि अभी भी इतना साफ है कि उसके आर-पार देखा जा सकता है, तो उसका अपवर्तक सूचकांक नीचे के पानी की तुलना में भिन्न होता है, जिससे तेल/पानी के इंटरफेस का निर्णय करना कठिन हो जाता है।। यह मैनुअल पम्पिंग को कठिन और असुरक्षित बनाता है। निवारक के लिए पूरी सामग्री को खतरनाक कचरे के रूप में हटाना महंगा और पर्यावरण की दृष्टि से अस्वीकार्य है। चूंकि, यूके में कम से कम, नवीनतम नियम बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ औपचारिक विधियों की आवश्यकता होती है। अनुशंसित प्रणालियों में से एक स्वचालित पंप प्रणाली है जो तेल और पानी के बीच भेदभाव करने में सक्षम है। अच्छी प्रणाली को लगातार और स्वचालित रूप से काम करना चाहिए और सुरक्षा में विफल होना चाहिए (उदाहरण के लिए पम्पिंग नहीं)। इसे उच्च पानी (पंप या सिस्टम की विफलता का संकेत) और उच्च तेल जैसी स्थितियों के लिए अलार्म भी प्रदान करना चाहिए जिससे यह चेतावनी दी जा सके कि अब अपशिष्ट तेल को स्किम करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इन स्वचालित पंप प्रणालियों को सामान्यतः बंडगार्ड्स कहा जाता है।

एंटी-शोर
यूके में, कभी-कभी आवास विकास के आसपास, विशेष रूप से औद्योगिक स्थलों के पास, मानव निर्मित मिट्टी की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। वनस्पति के साथ पृथ्वी के टीले (सामान्यतः झाड़ियाँ और पेड़) औद्योगिक स्थल से शोर को कम करते हैं। बांध तब मोटे या ऊंचे अवरोधों के अतिरिक्त अधिक प्राकृतिक परिदृश्य बनाते हैं। परिदृश्य के आधार पर, उन्हें घुमावदार या लहरदार रूपों में बनाया जा सकता है।

बांधों का उपयोग हाईवे और रेलवे जैसे शोर वाले परिवहन मार्गों से आवास की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है।

री-ग्रीनिंग
सूखे और अतिवृष्टि के कारण वनस्पति लुप्त हो चुके हल्के ढलान वाले मैदानों में बारिश के पानी को रोकने के लिए मेड़ का उपयोग किया जा सकता है। सेमी-सर्कुलर बांध बारिश के पानी को मिट्टी में घुसने और जमीन में बीजों को पुनर्जलीकृत करने का समय देगा।

विफलताएं
1994 में वैरिंगटन, चे शायर में ब्रिटेन में बांध दीवार की विफलताएं हुई हैं। पॉलीप्रोपाइलीन टैंक जिसमें लगभग 30 टन 40% जलीय कास्टिक सोडा होता है, मुख्य दीवार से लगभग आधे रास्ते में रिसाव होता है। संक्षारक तरल पदार्थ बांध की दीवार के ऊपर से निकल गया, जिससे आसपास के कारखाने और आस-पास के परिसर को बहुत हानि हुई। प्रारंभिक विस्फोट और बाद में आग लगने के बाद बन्सफील्ड में बांध भी पेट्रोल और अग्निशमन पानी को रोकने में विफल रहा।

अखंडता आकलन
बांध समय के साथ खराब हो जाएगा (उदाहरण के लिए कंक्रीट की दीवारों में दरारें विकसित हो सकती हैं या सुदृढीकरण की छड़ें खराब हो सकती हैं) या क्षतिग्रस्त हो सकता हैं (जैसे वाहन हमले) या संशोधन किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बांध रिसाव और छलकाव के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना जारी रखते हैं, बांधों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्याप्त अखंडता प्रदान करना जारी रखते हैं (जैसे रिसाव नहीं होगा)।

राष्ट्रीय और स्थानीय नियम अधिकांश बांध अखंडता मूल्यांकन की आवृत्ति और विधि निर्दिष्ट करते हैं। यूके में, पर्यावरण एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त साइटों के लिए, अखंडता मूल्यांकन सामान्य रूप से सालाना होता है। आयरलैंड में, ईपीए द्वारा लाइसेंसशुदा साइटों के लिए, अखंडता का आकलन सामान्यतया हर तीन साल में होता है। साइट के लिए वास्तविक परमिट या लाइसेंस सामान्य रूप से मूल्यांकन अंतराल निर्दिष्ट करेगा।

उपयोग में दो मूल्यांकन तकनीकें हैं, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण और दृश्य निरीक्षण। कुछ परिस्थितियों में, दोनों तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

हीड्रास्टाटिक परीक्षण
हीड्रास्टाटिक परीक्षण के सामान्य सिद्धांतों में वर्णित हैं। इन सामान्य चरणों में सम्मिलित हैं
 * बांध को उस स्तर तक पानी से भरना जो बांध की डिजाइन क्षमता के अनुरूप हो।
 * बांध की दीवारों में पानी के अवशोषण की अवधि की अनुमति देना।
 * परीक्षण ही।
 * परीक्षा परिणाम का आकलन।
 * परीक्षण पानी का निवारक।

दृश्य निरीक्षण
दृश्य निरीक्षण के लिए आवश्यक है कि सक्षम व्यक्ति यह निर्धारित करने के लिए बांध की जांच करे कि क्या बांध, उनकी राय में, छलकने की स्थिति में प्राथमिक नियंत्रण सामग्री को बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। परीक्षा में आतंरिक और बाहरी दीवारों और बांध के आधार का दृश्य निरीक्षण सम्मिलित होगा। विशेष रूप से, दीवारों और आधार में जोड़ों की जांच की जाएगी और यह भी कि जहां पाइप बांध की दीवारों में प्रवेश करते हैं। लीक होने की संभावना वाले किसी भी दोष को नोट किया जाता है।

सक्षम व्यक्ति की परिभाषा को परमिट में परिभाषित किया जा सकता है लेकिन सामान्यतः उचित अनुभव वाले चार्टर्ड इंजीनियर को संदर्भित करने के लिए माना जाता है

जहां अखंडता के बारे में संदेह है, वहाँ दृश्य निरीक्षण को निम्न-स्तरीय हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण द्वारा पूरक किया जा सकता है।

नया बांध
सेवा में आने से पहले सभी नए बंधों का परीक्षण किया जाना चाहिए। टेस्ट विधियों को सामान्यतः बांधों को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजाइन कोड में निर्दिष्ट किया जाता है। पूरे यूके और आयरलैंड में ऐतिहासिक रूप से दो डिज़ाइन कोड का उपयोग किया गया है,

BS8007:1987 और CIRIA163। BS8007:1989 को अब वापस ले लिया गया है और BS EN 1992-3:2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। चूंकि, यह वापस लिया गया मानक अभी भी कई नियामकों द्वारा बड़े पैमाने पर संदर्भित है और परीक्षण आवश्यकताएं दोनों मानकों में समान हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षण टैंकों, पंपों या अन्य उपकरणों को बाँध में रखने से पहले किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि टैंक में तैरने का प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार अस्थिर हो सकते हैं और पानी में डूबने से अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

पूर्वनिर्मित बंधों का सामान्यतः कारखाने में परीक्षण किया जाएगा जहां वे बनाए जाते हैं और इसलिए परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए।

नवीनतम बंध
नवीनतम बंधों के आकलन के लिए मार्गदर्शन यूके और आयरलैंड के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। यूके में, नवीनतम बंधों के लिए दृश्य निरीक्षण पसंदीदा मूल्यांकन पद्धति है। यह पुन: टैंक स्थिरता और टैंक के आधार के क्षरण को बढ़ावा देने की संभावना के कारण है। आयरलैंड में, EPA द्वारा विनियमित साइट के लिए, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण पसंदीदा विधि है जब तक कि सुरक्षा या व्यावहारिक कारण न हों कि हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण क्यों नहीं किया जा सकता

हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण के असुरक्षित या अव्यावहारिक होने के संभावित कारणों में सम्मिलित हैं कुछ स्थितियों में, लिम्पेट बांध या इसी प्रकार के उपयोग से जलजमाव के लिए जोड़ों और बांध पेनेट्रेशन (जैसे पाइप द्वारा) का परीक्षण करना आवश्यक हो सकता है।
 * टैंक स्थिरता। टैंक तैरने का प्रयास कर सकते हैं और अस्थिर हो सकते हैं।
 * टैंक बेस का क्षरण।
 * बांध के अन्दर बिजली के उपकरणों की बाढ़।
 * ज्वलनशील या जहरीली गैसों का विस्थापन जो बांध में बन गई हैं।
 * टैंक की सामग्री परीक्षण के पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है।
 * बाधित साइट संचालन, उदा. गोदामों या अन्य भंडारण क्षेत्रों में जिन्हें अधिकांश पहुंच की आवश्यकता होती है
 * परीक्षण के दौरान टैंक के विफल होने पर नियंत्रण क्षमता का अभाव।
 * अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग।

यह भी देखें

 * द्वितीयक फैल रोकथाम
 * भंडारण टंकियां
 * समोच्च जुताई

उल्लेखनीय नियंत्रण विफलता

 * लंदन बियर बाढ़
 * महान गुड़ बाढ़
 * 2005 हर्टफोर्डशायर ऑयल स्टोरेज टर्मिनल में आग

संदर्भ

 * Forensic Materials Engineering: Case Studies, Peter Rhys Lewis, Ken Reynolds and Colin Gagg, CRC Press (2004) for a discussion of plastic tank and bund failures.
 * Lewis, PR and Weidmann, GW, Catastrophic failure of a polypropylene tank, Part I Primary Investigation, Engineering Failure Analysis, 6, 197-214 (1999)
 * Lewis, PR and Weidmann, GW, Catastrophic failure of a polypropylene tank, Part II Comparison of the DVS 2205 code of practice and the design of the failed tank, Engineering Failure Analysis, 6, 215-232 (1999)

बाहरी कड़ियाँ

 * Oil Storage Regulations
 * EPA
 * South Australia Department of Environment and Heritage