नयूमेटिक एक्चुएटर

वायवीय नियंत्रण वाल्व एक्ट्यूएटर यांत्रिक ऊर्जा गति में ऊर्जा (सामान्यतः संपीड़ित हवा के रूप में) को परिवर्तित करता है। एक्ट्यूएटर के प्रकार के आधार पर गति रोटरी या रैखिक एक्ट्यूएटर हो सकती है।

संचालन का सिद्धांत
एक वायवीय एक्ट्यूएटर में मुख्य रूप से पिस्टन या डायाफ्राम (यांत्रिक उपकरण) होता है जो प्रेरक शक्ति विकसित करता है। यह सिलेंडर के ऊपरी भागो में हवा रखता है, हवा के दबाव को डायाफ्राम या पिस्टन को वाल्व स्टेम को स्थानांतरित करने या वाल्व नियंत्रण तत्व को घुमाने के लिए विवश करता है।

वाल्व को संचालित करने के लिए थोड़े दबाव की आवश्यकता होती है और सामान्यतः इनपुट बल को दोगुना या तिगुना कर देता है। पिस्टन का आकार जितना बड़ा होगा, आउटपुट प्रेशर उतना ही बड़ा हो सकता है। एक बड़ा पिस्टन होना भी अच्छा हो सकता है यदि हवा की आपूर्ति कम हो, उसी बल को कम इनपुट के साथ अनुमति देता है। पाइप में वस्तुओं को कुचलने के लिए ये दबाव अधिक बड़े हैं। 100 केपीए इनपुट पर, आप छोटी कार (1,000 पाउंड से ऊपर) आसानी से उठा सकते हैं, और यह केवल मूलभूत, छोटा वायवीय वाल्व है। चूँकि, स्टेम के लिए आवश्यक परिणामी बल बहुत अधिक होंगे और वाल्व या स्टेम विफल होने का कारण बनेंगे।

यह दबाव वाल्व स्टेम में स्थानांतरित किया जाता है, जो या तो वाल्व प्लग ( प्लग वॉल्व देखें), तितली वाल्व आदि से जुड़ा होता है। उच्च दबाव या उच्च प्रवाह पाइपलाइनों में वाल्व को इन बलों को दूर करने की अनुमति देने के लिए बड़ी ताकतों की आवश्यकता होती है, और इसे अनुमति देती है। अंदर बहने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए वाल्व के चलने वाले भागो को स्थानांतरित करने के लिए।

वाल्व का इनपुट नियंत्रण संकेत है। यह विभिन्न प्रकार के मापने वाले उपकरणों से आ सकता है, और प्रत्येक अलग दबाव वाल्व के लिए एक अलग सेट बिंदु है। विशिष्ट मानक संकेत 20–100 केपीए होता है। उदाहरण के लिए, वाल्व पोत में दबाव को नियंत्रित कर सकता है जिसमें निरंतर बहिर्वाह होता है, और विविध इन-फ्लो (एक्ट्यूएटर और वाल्व द्वारा भिन्न होता है)। दबाव ट्रांसमीटर पोत में दबाव का निरीक्षण करेगा और 20-100 केपीए से संकेत प्रेषित करेगा। 20 केपीए का मतलब है कि कोई दबाव नहीं है, 100 केपीए का मतलब है कि पूरी श्रेणी का दबाव है (ट्रांसमीटर अंशांकन बिंदुओं द्वारा भिन्न किया जा सकता है)। जैसे ही बर्तन में दबाव बढ़ता है, ट्रांसमीटर का आउटपुट बढ़ जाता है, दबाव में यह वृद्धि वाल्व को भेजी जाती है, जिससे वाल्व नीचे की ओर जाता है, और वाल्व को बंद करना प्रारंभ कर देता है, पोत में प्रवाह कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है पोत के रूप में अतिरिक्त दबाव बहिर्वाह के माध्यम से निकाला जाता है। इसे प्रत्यक्ष-अभिनय प्रक्रिया कहा जाता है।

प्रकार
कुछ प्रकार के वायवीय प्रेरक में सम्मिलित हैं:
 * टाई-रॉड सिलेंडर
 * रोटरी प्रेरक
 * ग्रिपर्स
 * मैग्नेटिक लिंकेज या रोटरी सिलिंडर के साथ रोडलेस एक्चुएटर्स
 * मैकेनिकल लिंकेज के साथ रोडलेस एक्चुएटर्स
 * वायवीय कृत्रिम मांसपेशियां
 * वेन मोटर्स
 * वायवीय मोटर


 * स्पेशलिटी प्रेरक जो रोटरी और रेखिक गति को मिलाते हैं—अधिकांशतः क्लैम्पिंग संचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं
 * वैक्यूम पंप

यह भी देखें

 * वायवीय सिलेंडर
 * वायवीय