ज़ेल्वेगर ऑफ-पीक

ज़ेल्वेगर एक बिजली का स्विच िंग डिवाइस का ब्रांड नाम है, जिसे रिपल कंट्रोल रिसीवर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग प्रबंधन को लोड करने के लिए किया जाता है। ऑफ-पीक इलेक्ट्रिकल लोड जैसे वॉटर हीटर को इन लोड को दिन के चरम ऊर्जा उपयोग समय पर स्विच करके और बाद में चालू करके नियंत्रित किया जाता है। दिन के समय पीक ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इसे 'ऑफ पीक' नियंत्रण कहा जाता है। यह वाहक वर्तमान सिग्नलिंग का एक उदाहरण है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड से जुड़े बिजली आपूर्ति प्राधिकरणों (बिजली उत्पादन प्राधिकरणों से अलग) के स्वामित्व वाले सबस्टेशनों पर रिपल कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न होता है और एक कपलिंग सेल के माध्यम से 11kV, 22kV, 33kV और 66kV पर मध्यम वोल्टेज ट्रांसमिशन ग्रिड में इंजेक्ट किया जाता है। ट्यून किए गए एलसी सर्किट (ट्यूनिंग कॉइल - कैपेसिटर) का। कपलिंग सेल रिपल कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज (हर्ट्ज) मेन फ्रीक्वेंसी पर सुपरइंपोज करने में सक्षम बनाता है, जो 415 वी 3 फेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटी के औद्योगिक और घरेलू ग्राहकों को ऊर्जा प्रदान करता है। वितरण प्रणाली से जुड़े अन्य उपकरणों के साथ समस्याओं से बचने के लिए ; यानी औद्योगिक मशीनरी और घरेलू उपकरण, तरंग आवृत्ति को तीसरे हार्मोनिक और उसके गुणकों से ऑफसेट करने के लिए चुना जाता है, आमतौर पर 167 हर्ट्ज से शुरू होता है और इसमें 217, 317, 425, 750, 1050, 1650 शामिल होते हैं। आवृत्ति का विकल्प इस पर निर्भर करता है। भार का घनत्व जिसमें तरंग आवृत्ति को इंजेक्ट किया जाना है और वितरण की लंबाई

ऑफ-पीक दरें शुरू होने पर पावर स्टेशन मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों पर संचारित होते हैं (अक्सर रात 10 बजे के आसपास)। इस तरंग शोर को ज़ेल्वेगर द्वारा उठाया जाता है, जो एक यादृच्छिक देरी के बाद गर्म पानी के हीटर को चालू करता है। शोर अक्सर अन्य उपकरणों, विशेष रूप से ऑडियो एम्पलीफायरों और स्टीरियो द्वारा उठाया जाता है और शोर अन्य विद्युत उपकरणों के साथ समस्या पैदा कर सकता है। यह विशेष रूप से कम गति से चलने वाले पंखे से सुनाई देता है। यहां तक ​​कि कुछ टेलीफोन लाइनें भी शोर उठा सकती हैं। शोर विशेष रूप से कुछ फ्लोरोसेंट प्रकाश प्रणालियों, साथ ही ईएलवी और एलईडी रोशनी से घुसपैठ कर सकता है।

नए विद्युत मीटर इस तकनीक को मीटर में शामिल करते हैं। उपयोग का समय मीटर आधे घंटे के भीतर वर्तमान टैरिफ पर बिजली चार्ज करता है, जिससे ग्राहकों को रात के दौरान डिशवॉशर, पूल पंप और कपड़े सुखाने वाले उपकरणों को चलाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

प्रभाव
देर रात में पावर स्टेशनों में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता होती है, लेकिन उन्हें चलते रहना चाहिए क्योंकि उन्हें बंद होने में कई दिन लग जाते हैं। ऑफ-पीक दरों का उपयोग ग्राहकों को इस अधिशेष क्षमता का उपयोग करने और पीक डिमांड की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है। यह नए बिजली स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता में देरी करके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके सस्ती बिजली का उत्पादन कर सकता है। ज़ेल्वेगर में यादृच्छिक समय की देरी का मतलब है कि जब सभी गर्म पानी की व्यवस्था एक ही समय में चालू हो जाती है तो बिजली स्टेशनों की भारी मांग नहीं होती है; बल्कि, भार अधिक समय अवधि में फैला हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया में इतिहास
मूल रूप से समय-घड़ियों का उपयोग किया जाता था; हालाँकि, वे आसानी से सटीक समय खो सकते हैं और दिन के समय को बचाना  के लिए आसानी से समायोजित नहीं होते हैं। न्यू साउथ वेल्स (NSW) में काउंटी परिषदों के समामेलन से पहले, NSW में काउंटी परिषदें और क्वींसलैंड विद्युत बोर्ड ज़ेल्वेगर के मुख्य ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक थे। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल दक्षिण पूर्व के पहले ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों में से एक था

ज़ेल्वेगर्स को पहली बार 1953 में ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था, लेकिन वे आधुनिक हार्मोनिक डिस्टर्बेंस मानकों के अनुरूप नहीं थे। दूसरी पीढ़ी को 1970 के दशक में पेश किया गया था और यह अधिक विश्वसनीय थी। विभिन्न प्रकार के उपकरण अभी भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में देखे जा सकते हैं।

सिडनी के कम से कम कुछ हिस्सों में तरंग की आवृत्ति 1042 Hz है। सिग्नल में आमतौर पर कुछ सेकंड के कई फटने और बंद होने के बाद 50 सेकंड तक की अवधि होती है। यह केवल चयनित उपकरणों को प्रभावित करने के लिए कोडित है। घटनाएँ बहुत बार-बार होती हैं, कभी-कभी पूरे दिन में एक घंटे में कई बार, न केवल शाम और सुबह ऑफ-पीक समय में।

एक प्रकार के ज़ेल्वेगर मीटर का रेडियोधर्मी जोखिम
ज़ेल्वेगर ZE22/3 में कम जोखिम वाली रेडियोधर्मी सामग्री होती है, और इसे केवल अधिकृत लोगों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए क्योंकि ग्लास ट्यूब के टूटने से रेडियोधर्मी सामग्री जारी होने से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। युक्ति कथित तौर पर ट्रिटियम और रेडियम युक्त 'ग्लो ट्यूब' होता है।

न्यूजीलैंड उपकरण
सिल्वरडेल के पास एक पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल ज़ेल्वेगर रिपल प्लांट से कुछ छवियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई ज़ेल्वेगर पौधे अभी भी न्यूज़ीलैंड में उपयोग में हैं। इस्तेमाल की गई आवृत्ति 1050 हर्ट्ज है, जो 50 हर्ट्ज मेन्स पर आरोपित है। सॉलिड स्टेट ज़ेल्वेगर उपकरण का भी उपयोग किया जाता है, जो इन पुराने ज़ेल्वेगर संयंत्रों की तरह 11 केवी मेन के बजाय सीधे 22 केवी या 33 केवी सब ट्रांसमिशन मेन में इंजेक्ट कर सकता है।