पाइप (द्रव परिवहन)

एक पाइप एक ट्यूबलर सेक्शन या खोखला सिलेंडर (ज्यामिति) है, आमतौर पर घेरा क्रॉस सेक्शन (ज्यामिति) | क्रॉस-सेक्शन का जरूरी नहीं है, मुख्य रूप से उन पदार्थों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रवाह कर सकते हैं - तरल और गैस (तरल पदार्थ), घोल, पाउडर और द्रव्यमान छोटे ठोस पदार्थों का। इसका उपयोग संरचनागत वास्तुविद्या  अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है; खोखला पाइप ठोस सदस्यों की तुलना में प्रति इकाई वजन में कहीं अधिक कठोर होता है।

सामान्य उपयोग में शब्द पाइप और ट्यूब (द्रव संवहन) आमतौर पर विनिमेय होते हैं, लेकिन उद्योग और इंजीनियरिंग में, शब्दों को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। इसे निर्मित किए जाने वाले लागू मानक के आधार पर, पाइप को आम तौर पर एक नाममात्र व्यास द्वारा एक स्थिर बाहरी व्यास (OD) और एक शेड्यूल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो मोटाई को परिभाषित करता है। ट्यूब को अक्सर OD और दीवार की मोटाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन OD के किसी भी दो, व्यास (ID), और दीवार की मोटाई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। पाइप आमतौर पर कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय औद्योगिक मानकों में से एक के लिए निर्मित होता है। जबकि विशिष्ट उद्योग अनुप्रयोग टयूबिंग के लिए समान मानक मौजूद हैं, ट्यूब को अक्सर कस्टम आकार और व्यास और सहनशीलता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बनाया जाता है। पाइप और ट्यूबिंग के उत्पादन के लिए कई औद्योगिक और सरकारी मानक मौजूद हैं। ट्यूब शब्द आमतौर पर गैर-बेलनाकार वर्गों, यानी वर्ग या आयताकार ट्यूबिंग पर भी लागू होता है। सामान्य तौर पर, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाइप अधिक सामान्य शब्द है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्यूब का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

पाइप और ट्यूब दोनों में कठोरता और स्थायित्व का स्तर होता है, जबकि एक नली (ट्यूबिंग) (या नलीपाइप) आमतौर पर पोर्टेबल और लचीली होती है। पाइप असेंबली लगभग हमेशा पाइपिंग और प्लंबिंग फिटिंग जैसे कोहनी, टीज़ और इसी तरह से बनाई जाती हैं, जबकि ट्यूब को कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में बनाया या मोड़ा जा सकता है। उन सामग्रियों के लिए जो अनम्य हैं, नहीं बनाई जा सकती हैं, या जहां निर्माण कोड या मानकों द्वारा नियंत्रित होता है, ट्यूब फिटिंग के उपयोग के साथ ट्यूब असेंबली का निर्माण भी किया जाता है।

उपयोग
* नलसाजी
 * नल का जल
 * सिंचाई
 * पाइपलाइन परिवहन लंबी दूरी पर गैस या तरल परिवहन करता है
 * हवा कंप्रेसर सिस्टम
 * निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट पाइलिंग के लिए आवरण
 * उच्च तापमान या उच्च दबाव निर्माण प्रक्रियाएं
 * पेट्रोलियम उद्योग:
 * तेल कूप आवरण
 * तेल रिफाइनरी उपकरण
 * किसी प्रक्रिया संयंत्र में प्रक्रिया के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तरल पदार्थ, या तो गैसीय या तरल, का वितरण
 * खाद्य या प्रक्रिया संयंत्र में प्रक्रिया के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भारी मात्रा में ठोस पदार्थों की डिलीवरी
 * उच्च दबाव वाले भंडारण जहाजों का निर्माण (ध्यान दें कि बड़े दबाव वाले जहाजों का निर्माण प्लेट से किया जाता है, उनकी दीवार की मोटाई और आकार के कारण पाइप से नहीं)।

इसके अतिरिक्त, पाइपों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें संदेश देने वाला द्रव शामिल नहीं होता है। हैंड्राइल्स, मचान और समर्थन संरचनाएं अक्सर संरचनात्मक पाइप से निर्मित होती हैं, विशेष रूप से एक औद्योगिक वातावरण में।

इतिहास
पाइप का पहला ज्ञात उपयोग प्राचीन मिस्र में हुआ था। 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ साहूरे का पिरामिड, जिसमें एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली वाला एक मंदिर शामिल है, जिसमें से अधिक शामिल हैं। 380 m कॉपर पाइपिंग की।

निर्माण
धातु पाइप निर्माण के लिए तीन प्रक्रियाएँ हैं। गर्म मिश्रित धातु की केन्द्रापसारक ढलाई (औद्योगिक) सबसे प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है। नमनीय लोहे के पाइप आमतौर पर इस तरह से निर्मित होते हैं।

सीमलेस (एसएमएलएस) पाइप एक पियर्सिंग रॉड के ऊपर एक ठोस बिलेट (अर्ध-तैयार उत्पाद) खींचकर बनाया जाता है ताकि रोटरी भेदी  नामक प्रक्रिया में खोखला खोल बनाया जा सके। चूंकि निर्माण प्रक्रिया में कोई वेल्डिंग शामिल नहीं है, सीमलेस पाइप को मजबूत और अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, सीमलेस पाइप को अन्य प्रकारों की तुलना में बेहतर दबाव के रूप में माना जाता था, और अक्सर वेल्डिंग पाइप की तुलना में अधिक उपलब्ध होता था।

1970 के दशक से सामग्री, प्रक्रिया नियंत्रण और गैर-विनाशकारी परीक्षण में प्रगति, कई अनुप्रयोगों में सीमलेस को बदलने के लिए सही ढंग से निर्दिष्ट वेल्डेड पाइप की अनुमति देती है। वेल्डेड पाइप रोलिंग प्लेट और सीम वेल्डिंग (आमतौर पर इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग (ईआरडब्ल्यू), या विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग (ईएफडब्ल्यू) द्वारा) द्वारा बनाई जाती है। स्कार्फिंग ब्लेड का उपयोग करके वेल्ड फ्लैश को आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों से हटाया जा सकता है। सीम को कम दिखाई देने के लिए वेल्ड ज़ोन को हीट ट्रीट भी किया जा सकता है। वेल्डेड पाइप में अक्सर सीमलेस प्रकार की तुलना में सख्त आयामी सहनशीलता होती है, और निर्माण के लिए सस्ता हो सकता है।

ऐसी कई प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग ERW पाइपों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया पाइपों में इस्पात घटकों के विलय या विलय की ओर ले जाती है। विद्युत धारा उन सतहों से होकर गुजरती है जिन्हें आपस में वेल्ड करना होता है; चूंकि घटकों को एक साथ वेल्ड किया जा रहा है, वे विद्युत प्रवाह का विरोध करते हैं, गर्मी उत्पन्न होती है जो वेल्ड बनाती है। पिघली हुई धातु के पूल बनते हैं जहां दो सतहें जुड़ी होती हैं क्योंकि धातु के माध्यम से एक मजबूत विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है; पिघले हुए धातु के ये पूल वेल्ड बनाते हैं जो दो अलग-अलग घटकों को बांधता है।

ईआरडब्ल्यू पाइप स्टील के अनुदैर्ध्य वेल्डिंग से निर्मित होते हैं। अंतराल पर अलग-अलग वर्गों की वेल्डिंग के विपरीत, ईआरडब्ल्यू पाइपों के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया निरंतर है। ERW प्रक्रिया फीडस्टॉक के रूप में स्टील कॉइल का उपयोग करती है।

उच्च आवृत्ति प्रेरण प्रौद्योगिकी (HFI) वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग ERW पाइपों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में, ट्यूब के चारों ओर एक प्रेरण कुंडली  के माध्यम से पाइप को वेल्ड करने के लिए करंट लगाया जाता है। HFI को आमतौर पर "साधारण" ERW से तकनीकी रूप से बेहतर माना जाता है, जब महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए पाइप का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग के लिए, लाइन पाइप अनुप्रयोगों में अन्य उपयोगों के अलावा, साथ ही आवरण और टयूबिंग के लिए।

बड़े व्यास पाइप (25 cm या अधिक) ERW, EFW, या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग (SAW) पाइप हो सकता है। ऐसी दो प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग स्टील पाइपों की तुलना में बड़े आकार के स्टील पाइपों के निर्माण के लिए किया जा सकता है जिन्हें सीमलेस और ईआरडब्ल्यू प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इन तकनीकों के माध्यम से उत्पादित दो प्रकार के पाइप अनुदैर्ध्य-जलमग्न चाप-वेल्डेड (एलएसएडब्ल्यू) और सर्पिल-जलमग्न आर्क-वेल्डेड (एसएसएडब्ल्यू) पाइप हैं। LSAW व्यापक स्टील प्लेटों को झुकाकर और वेल्डिंग करके बनाया जाता है और आमतौर पर तेल और गैस उद्योग अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। उनकी उच्च लागत के कारण, LSAW पाइपों का उपयोग शायद ही कभी कम मूल्य के गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों जैसे कि पानी की पाइपलाइनों में किया जाता है। SSAW पाइप स्टील कॉइल के सर्पिल (हेलीकॉएडल) वेल्डिंग द्वारा निर्मित होते हैं और LSAW पाइपों पर लागत का लाभ होता है, क्योंकि प्रक्रिया स्टील प्लेटों के बजाय कॉइल का उपयोग करती है। जैसे, उन अनुप्रयोगों में जहां सर्पिल-वेल्ड स्वीकार्य है, एलएसएडब्ल्यू पाइपों पर एसएसएडब्ल्यू पाइपों को प्राथमिकता दी जा सकती है। LSAW पाइप और SSAW पाइप दोनों ही 16”-24” के डायमीटर रेंज में ERW पाइप और सीमलेस पाइप के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

प्रवाह के लिए टयूबिंग, या तो धातु या प्लास्टिक, आम तौर पर बाहर निकालना है।

सामग्री
पाइप सिरेमिक, कांच, शीसे रेशा, कई धातुओं, ठोस  और प्लास्टिक सहित कई प्रकार की सामग्री से बना है। अतीत में, लकड़ी और सीसा (लैटिन प्लंबम, जिसमें से 'प्लंबिंग' शब्द आता है) का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था।

आमतौर पर धातु की पाइपिंग स्टील या लोहे से बनी होती है, जैसे अधूरा, काला (लाह) स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, जस्ती स्टील, पीतल और नमनीय लोहा। अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त जल धारा के भीतर उपयोग किए जाने पर आयरन आधारित पाइपिंग जंग के अधीन है। एल्यूमीनियम पाइप या टयूबिंग का उपयोग किया जा सकता है जहां लोहा सेवा द्रव के साथ असंगत है या जहां वजन एक चिंता का विषय है; एल्यूमीनियम का उपयोग हीट ट्रांसफर टयूबिंग के लिए भी किया जाता है जैसे कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम में। ताँबा  टयूबिंग घरेलू पानी (पीने योग्य) प्लंबिंग सिस्टम के लिए लोकप्रिय है; तांबे का उपयोग किया जा सकता है जहां गर्मी हस्तांतरण वांछनीय है (यानी रेडिएटर या ताप विनिमायक)। प्रक्रिया और बिजली सुविधाओं में उच्च तापमान और दबाव पाइपिंग में  Inconel, क्रोम मोली और टाइटेनियम स्टील मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। नई प्रक्रियाओं के लिए मिश्र धातुओं को निर्दिष्ट करते समय, रेंगना (विरूपण) और संवेदीकरण प्रभाव के ज्ञात मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

लेड पाइपिंग अभी भी पुराने घरेलू और अन्य जल वितरण प्रणालियों में पाई जाती है, लेकिन इसकी विषाक्तता के कारण नए पीने योग्य पानी के पाइपिंग प्रतिष्ठानों के लिए अब इसकी अनुमति नहीं है। कई निर्माण कोड ों में अब यह आवश्यक है कि आवासीय या संस्थागत प्रतिष्ठानों में लीड पाइपिंग को गैर-विषैले पाइपिंग से बदल दिया जाए या ट्यूबों के अंदरूनी हिस्सों को फॉस्फोरिक एसिड के साथ इलाज किया जाए। कनाडा के पर्यावरण कानून संघ के एक वरिष्ठ शोधकर्ता और प्रमुख विशेषज्ञ के अनुसार, ... [मानव जोखिम के लिए] सीसा का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। 1991 में यूएस ईपीए ने लीड और कॉपर नियम जारी किया, एक संघीय विनियमन जो सार्वजनिक पेयजल में सीसा और तांबे की अनुमति के साथ-साथ पानी के कारण होने वाली पाइप जंग की अनुमेय मात्रा को सीमित करता है। अमेरिका में यह अनुमान लगाया गया है कि 1930 के दशक से पहले स्थापित 6.5 मिलियन लीड सर्विस लाइनें (पाइप जो घरेलू नलसाजी से पानी के साधन को जोड़ती हैं) अभी भी उपयोग में हैं। प्लास्टिक पाइपवर्क व्यापक रूप से अपने हल्के वजन, रासायनिक प्रतिरोध, गैर-संक्षारक गुणों और कनेक्शन बनाने में आसानी के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक सामग्री में पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), <रेफ नाम = रहमान 2004, पीपी। 56–61> रहमान (2004), पीपी। 56–61 शामिल हैं।  क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी), फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी), संदर्भ नाम= सन्दर्भA>AWWA M45 फाइबरग्लास पाइप डिजाइन 1.1 प्रबलित बहुलक मोर्टार (RPMP), polypropylene  (पीपी), POLYETHYLENE (पीई), पीईएक्स | उदाहरण के लिए क्रॉस-लिंक्ड हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (पीईएक्स), पॉलीब्यूटिलीन (पीबी), और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटडीन स्टायरीन (एबीएस)। कई देशों में, पीने के पानी के वितरण और अपशिष्ट जल के साधन के लिए दफन नगरपालिका अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली अधिकांश पाइप सामग्री के लिए पीवीसी पाइप खाते हैं।

पाइप को कंक्रीट या सिरेमिक से बनाया जा सकता है, आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह या जल निकासी जैसे कम दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए। सीवेज के लिए पाइप अभी भी मुख्य रूप से कंक्रीट या विट्रिफाइड क्ले पाइप  से बनाए जाते हैं। प्रबलित कंक्रीट का उपयोग बड़े-व्यास वाले कंक्रीट पाइपों के लिए किया जा सकता है। इस पाइप सामग्री का उपयोग कई प्रकार के निर्माण में किया जा सकता है, और अक्सर इसका उपयोग तूफानी पानी के गुरुत्वाकर्षण-प्रवाह परिवहन में किया जाता है। आमतौर पर इस तरह के पाइप में रिसीविंग बेल या स्टेप्ड फिटिंग होती है, जिसमें इंस्टालेशन पर विभिन्न सीलिंग मेथड लगाए जाते हैं।

पता लगाने की क्षमता और सकारात्मक सामग्री पहचान (पीएमआई)
जब पाइपिंग के लिए मिश्रधातु जाली होती है, तो पाइपिंग में प्रत्येक रासायनिक तत्व के% द्वारा सामग्री संरचना को निर्धारित करने के लिए धातुकर्म परीक्षण किए जाते हैं, और परिणाम मिल टेस्ट रिपोर्ट (एमटीआर) में दर्ज किए जाते हैं। इन परीक्षणों का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जा सकता है कि मिश्र धातु विभिन्न विशिष्टताओं (जैसे स्टेनलेस स्टील) के अनुरूप है। परीक्षणों पर मिल के क्यूए/क्यूसी विभाग द्वारा मुहर लगाई जाती है और इसका उपयोग पाइपिंग और फिटिंग निर्माताओं जैसे भविष्य के उपयोगकर्ताओं द्वारा मिल में वापस सामग्री का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। मिश्र धातु सामग्री और संबंधित एमटीआर के बीच पता लगाने की क्षमता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन मुद्दा है। QA को अक्सर पाइप पर गर्मी संख्या  लिखने की आवश्यकता होती है। नकली सामग्री की शुरूआत को रोकने के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए। पाइप पर सामग्री की पहचान की नक़्क़ाशी/लेबलिंग के बैकअप के रूप में, सकारात्मक सामग्री की पहचान (पीएमआई) एक हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग करके की जाती है; डिवाइस एक उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंग (एक्स-रे प्रतिदीप्ति | एक्स-रे प्रतिदीप्ति / एक्सआरएफ) का उपयोग करके पाइप सामग्री को स्कैन करता है और एक उत्तर प्राप्त करता है जिसका स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण किया जाता है।

आकार
पाइप के आकार भ्रामक हो सकते हैं क्योंकि शब्दावली ऐतिहासिक आयामों से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, आधे इंच के लोहे के पाइप का कोई आयाम नहीं है जो आधा इंच है। प्रारंभ में, आधे इंच के पाइप का भीतरी व्यास 1/2 in—लेकिन इसकी दीवारें भी मोटी थीं। जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ, पतली दीवारें संभव हो गईं, लेकिन बाहरी व्यास वही रहा, जिससे यह मौजूदा पुराने पाइप के साथ मिल सके, जिससे आंतरिक व्यास आधा इंच से अधिक हो गया। तांबे के पाइप का इतिहास समान है। 1930 के दशक में, पाइप को इसके आंतरिक व्यास और ए द्वारा नामित किया गया था 1/16 in दीवार की मोटाई। नतीजतन, ए 1 in तांबे के पाइप में एक था 1+1/8 in घेरे के बाहर। फिटिंग के साथ संभोग के लिए बाहरी व्यास महत्वपूर्ण आयाम था। आधुनिक तांबे पर दीवार की मोटाई आमतौर पर की तुलना में पतली होती है 1/16 in, इसलिए आंतरिक व्यास एक नियंत्रित आयाम के बजाय केवल नाममात्र का है। नई पाइप प्रौद्योगिकियां कभी-कभी एक आकार देने वाली प्रणाली को अपने रूप में अपनाती हैं। पीवीसी पाइप नाममात्र पाइप आकार का उपयोग करता है।

पाइप आकार कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिनमें अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 5 एल, अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्थान / यांत्रिक इंजीनियरों का अमरीकी समुदाय बी 36.10 एम और यूएस में बी 36.19 एम, ब्रिटिश मानक 1600 और मानकीकरण 10255 के लिए बीएस यूरोपीय समिति शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में।

व्यास (OD) के बाहर पाइप को नामित करने के दो सामान्य तरीके हैं। उत्तर अमेरिकी पद्धति को एनपीएस (नाममात्र पाइप आकार) कहा जाता है और यह इंच पर आधारित है (जिसे अक्सर एनबी (नाममात्र बोर) भी कहा जाता है)। यूरोपीय संस्करण को डीएन (व्यास नाममात्र / नाममात्र व्यास) कहा जाता है और यह मिलीमीटर पर आधारित है। बाहरी व्यास को डिजाइन करने से समान आकार के पाइप एक साथ फिट हो सकते हैं चाहे दीवार की मोटाई कितनी भी हो।


 * NPS 14 इंच (DN 350) से कम आकार के पाइप के लिए, दोनों विधियाँ OD के लिए एक नाममात्र मूल्य देती हैं जो कि गोल होता है और वास्तविक OD के समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एनपीएस 2 इंच और डीएन 50 एक ही पाइप हैं, लेकिन वास्तविक ओडी है 2.375 in. वास्तविक OD प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इसे संदर्भ तालिका में देखना है।
 * एनपीएस 14 इंच (डीएन 350) और उससे अधिक के पाइप आकार के लिए एनपीएस आकार इंच में वास्तविक व्यास है और डीएन आकार एनपीएस गुणा 25 (25.4 नहीं) के बराबर है जो 50 के एक सुविधाजनक गुणक के बराबर है। उदाहरण के लिए, एनपीएस 14 का ओडी है 14 in, और DN 350 के बराबर है।

चूंकि बाहरी व्यास किसी दिए गए पाइप आकार के लिए तय किया गया है, पाइप की दीवार की मोटाई के आधार पर अंदर का व्यास अलग-अलग होगा। उदाहरण के लिए, 2 अनुसूची 80 पाइप में मोटी दीवारें हैं और इसलिए 2 शेड्यूल 40 पाइप की तुलना में अंदर का व्यास छोटा है।

लगभग 150 वर्षों के लिए स्टील पाइप का उत्पादन किया गया है। पीवीसी और गैल्वेनाइज्ड में आज उपयोग किए जाने वाले पाइप आकार मूल रूप से स्टील पाइप के लिए डिजाइन किए गए थे। संख्या प्रणाली, जैसे अनुसूची 40, 80, 160, बहुत पहले निर्धारित की गई थी और थोड़ी विषम लगती है। उदाहरण के लिए, Sch 20 पाइप Sch 40 से भी पतला है, लेकिन वही OD है। और जबकि ये पाइप पुराने स्टील पाइप के आकार पर आधारित हैं, गर्म पानी के लिए cpvc जैसे अन्य पाइप हैं, जो स्टील के बजाय पुराने तांबे के पाइप के आकार के मानकों के आधार पर अंदर और बाहर पाइप के आकार का उपयोग करते हैं।

पाइप के आकार के लिए कई अलग-अलग मानक मौजूद हैं, और उनका प्रचलन उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है। पाइप आकार पदनाम में आम तौर पर दो नंबर शामिल होते हैं; एक जो बाहरी (OD) या नाममात्र व्यास को इंगित करता है, और दूसरा जो दीवार की मोटाई को इंगित करता है। बीसवीं सदी की शुरुआत में, अमेरिकी पाइप का आकार अंदर के व्यास के अनुसार था। इस अभ्यास को पाइप फिटिंग के साथ संगतता में सुधार करने के लिए छोड़ दिया गया था, जो आमतौर पर पाइप के ओडी में फिट होना चाहिए, लेकिन इसका दुनिया भर के आधुनिक मानकों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है।

उत्तरी अमेरिका और यूके में, दबाव पाइपिंग आमतौर पर नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) और अनुसूची (एससीएच) द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। पाइप के आकार को कई मानकों द्वारा प्रलेखित किया जाता है, जिसमें अमेरिका में एपीआई 5एल, एएनएसआई/अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स बी36.10एम (टेबल 1) और यूनाइटेड किंगडम में बीएस 1600 और बीएस 1387 शामिल हैं। आमतौर पर पाइप की दीवार की मोटाई नियंत्रित चर है, और अंदर का व्यास (I.D.) अलग-अलग होने की अनुमति है। पाइप की दीवार की मोटाई में लगभग 12.5 प्रतिशत का विचरण होता है।

यूरोप के बाकी हिस्सों में दबाव पाइपिंग समान पाइप आईडी और दीवार की मोटाई को नाममात्र पाइप आकार के रूप में उपयोग करती है, लेकिन उन्हें शाही एनपीएस के बजाय मीट्रिक व्यास नाममात्र (डीएन) के साथ लेबल करती है। 14 से बड़े NPS के लिए, DN, NPS को 25 से गुणा करने के बराबर है। (25.4 नहीं) यह यूरोपीय मानक 10255 (पूर्व में DIN 2448 और BS 1387) और ISO 65:1981 द्वारा प्रलेखित है, और इसे अक्सर DIN या ISO कहा जाता है पाइप।

जापान के पास मानक पाइप आकार का अपना सेट है, जिसे अक्सर जापानी औद्योगिक मानक पाइप कहा जाता है।

आयरन पाइप आकार (आईपीएस) एक पुरानी प्रणाली है जो अभी भी कुछ निर्माताओं और विरासत चित्रों और उपकरणों द्वारा उपयोग की जाती है। IPS नंबर NPS नंबर के समान है, लेकिन शेड्यूल स्टैंडर्ड वॉल (STD), एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग (XS) और डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग (XXS) तक सीमित थे। STD NPS 1/8 से NPS 10 के लिए SCH 40 के समान है, समावेशी है, और NPS 12 और बड़े के लिए .375 दीवार की मोटाई दर्शाता है। XS NPS 1/8 से NPS 8 के लिए SCH 80 के समान है, समावेशी है, और NPS 8 और बड़े के लिए .500 दीवार की मोटाई दर्शाता है। XXS के लिए अलग-अलग परिभाषाएं मौजूद हैं, हालांकि यह कभी भी SCH 160 के समान नहीं है। XXS वास्तव में NPS 1/8 से 6 समावेशी के लिए SCH 160 से मोटा है, जबकि SCH 160 NPS 8 और बड़े के लिए XXS से मोटा है।

एक अन्य पुरानी प्रणाली है डक्टाइल आयरन पाइप#नॉर्थ अमेरिका (डीआईपीएस), जिसमें आम तौर पर आईपीएस से बड़े ओडी होते हैं।

आवासीय प्लंबिंग के लिए कॉपर प्लंबिंग ट्यूबिंग (सामग्री) अमेरिका में एक पूरी तरह से अलग आकार प्रणाली का अनुसरण करती है, जिसे अक्सर तांबे की नली  (सीटीएस) कहा जाता है; घरेलू जल प्रणाली देखें। इसका नाममात्र आकार न तो अंदर और न ही बाहरी व्यास है। प्लंबिंग अनुप्रयोगों के लिए पीवीसी और सीपीवीसी जैसे प्लास्टिक टयूबिंग के भी अलग-अलग आकार के मानक हैं.

कृषि अनुप्रयोग PIP आकार का उपयोग करते हैं, जो प्लास्टिक सिंचाई पाइप के लिए है। PIP की प्रेशर रेटिंग में आता है 22 psi, 50 psi, 80 psi, 100 psi, और 125 psi और आमतौर पर के व्यास में उपलब्ध है 6 ,.

मानक
प्रेशर पाइपिंग के निर्माण और स्थापना को ASME B31 कोड श्रृंखला जैसे B31.1 या B31.3 द्वारा कसकर नियंत्रित किया जाता है, जिसका आधार ASME बॉयलर और प्रेशर वेसल कोड (BPVC) है। इस कोड में कनाडा और अमेरिका में कानून का बल है। यूरोप और शेष विश्व में कोड की समतुल्य प्रणाली है। दबाव पाइपिंग आम तौर पर पाइप होती है जो 10 से 25 वायुमंडल से अधिक दबाव लेती है, हालांकि परिभाषाएं भिन्न होती हैं। सिस्टम के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर पाइपिंग के निर्माण, भंडारण, वेल्डिंग, परीक्षण आदि को कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए।

पाइप के लिए विनिर्माण मानकों को आमतौर पर पाइप की प्रत्येक गर्मी के लिए रासायनिक संरचना के परीक्षण और यांत्रिक शक्ति परीक्षणों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। पाइप की गर्मी सभी एक ही कास्ट पिंड से बनायी जाती है, और इसलिए एक ही रासायनिक संरचना होती है। यांत्रिक परीक्षण बहुत सारे पाइप से जुड़े हो सकते हैं, जो सभी एक ही गर्मी से होंगे और एक ही गर्मी उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से होंगे। निर्माता इन परीक्षणों को करता है और एक मिल ट्रैसेबिलिटी रिपोर्ट में संरचना और सामग्री परीक्षण रिपोर्ट में यांत्रिक परीक्षणों की रिपोर्ट करता है, जिनमें से दोनों को संक्षिप्त नाम एमटीआर द्वारा संदर्भित किया जाता है। इन संबद्ध परीक्षण रिपोर्टों वाली सामग्री को ट्रेस करने योग्य कहा जाता है। महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए, इन परीक्षणों के तीसरे पक्ष के सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है; इस मामले में एक स्वतंत्र प्रयोगशाला प्रमाणित सामग्री परीक्षण रिपोर्ट (CMTR) तैयार करेगी, और सामग्री को प्रमाणित कहा जाएगा।

कुछ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पाइप मानक या पाइपिंग वर्ग हैं:
 * द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रेंज - अब आईएसओ 3183। उदाहरण: एपीआई 5एल ग्रेड बी - अब आईएसओ एल245 जहां संख्या एमपीए में उपज शक्ति को इंगित करती है
 * अमेरिकन सोसायटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स SA106 ग्रेड बी (उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील पाइप)
 * ASTM A312 (सीमलेस और वेल्डेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पाइप)
 * ASTM C76 (कंक्रीट पाइप)
 * एएसटीएम डी3033/3034 (पीवीसी पाइप)
 * ASTM D2239 (पॉलीथीन पाइप)
 * आईएसओ 14692 (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग। ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक (जीआरपी) पाइपिंग। योग्यता और निर्माण)
 * ASTM A36 (संरचनात्मक या कम दबाव उपयोग के लिए कार्बन स्टील पाइप)
 * ASTM A795 (स्टील पाइप विशेष रूप से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए)

एपीआई 5एल को 2008 की दूसरी छमाही में संस्करण 43 से संस्करण 44 में आईएसओ 3183 के समान बनाने के लिए बदल दिया गया था। ) खट्टी सेवा के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रति NACE TM0284 परीक्षण।
 * एसीपीए [अमेरिकन कंक्रीट पाइप एसोसिएशन]
 * आवा [अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन]
 * आवा एम45

स्थापना
पाइप स्थापना अक्सर सामग्री की तुलना में अधिक महंगी होती है और इसकी सहायता के लिए कई प्रकार के विशेष उपकरण, तकनीक और भागों को विकसित किया गया है। पाइप आमतौर पर किसी ग्राहक या जॉबसाइट को या तो स्टिक या पाइप की लंबाई के रूप में दिया जाता है (आमतौर पर 20 ft, जिसे एकल यादृच्छिक लंबाई कहा जाता है) या वे पूर्वनिर्मित पाइप स्पूल में कोहनी, टीज़ और वाल्व के साथ पूर्वनिर्मित होते हैं [एक पाइप स्पूल पूर्व-इकट्ठे पाइप और फिटिंग का एक टुकड़ा होता है, जिसे आमतौर पर एक दुकान में तैयार किया जाता है ताकि निर्माण स्थल पर स्थापना हो सके अधिक कुशल बनें।]। आमतौर पर, पाइप से छोटा होता है 2 in पूर्वनिर्मित नहीं हैं। पाइप स्पूल को आमतौर पर एक बार कोड के साथ टैग किया जाता है और सुरक्षा के लिए सिरों को कैप (प्लास्टिक) किया जाता है। पाइप और पाइप स्पूल एक बड़े वाणिज्यिक/औद्योगिक कार्य पर एक गोदाम में पहुंचाए जाते हैं और उन्हें घर के अंदर या ग्रिड वाले लेडाउन यार्ड में रखा जा सकता है। पाइप या पाइप स्पूल को पुनः प्राप्त किया जाता है, मंचन किया जाता है, हेराफेरी की जाती है, और फिर जगह में उठा लिया जाता है। बड़े प्रोसेस जॉब में क्रेन (मशीन) और हॉइस्ट (उपकरण) और अन्य सामग्री लिफ्टों का उपयोग करके लिफ्ट बनाई जाती है। वे आमतौर पर स्टील संरचना में अस्थायी रूप से बीम क्लैम्प्स, पट्टियों और छोटे होइस्ट्स का उपयोग करते हुए समर्थित होते हैं जब तक कि पाइप समर्थन संलग्न या अन्यथा सुरक्षित नहीं हो जाते।

एक छोटे प्लंबिंग पाइप (थ्रेडेड सिरों) की स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का एक उदाहरण पाइप रिंच है। छोटा पाइप आमतौर पर भारी नहीं होता है और स्थापना शिल्प मजदूर द्वारा इसे उठाया जा सकता है। हालांकि, प्लांट आउटेज या शटडाउन के दौरान, आउटेज के दौरान इंस्टालेशन में तेजी लाने के लिए छोटे (छोटे बोर) पाइप को प्री-फैब्रिकेटेड भी किया जा सकता है। पाइप डालने के बाद लीकेज की जांच की जाएगी। परीक्षण से पहले इसे हवा या भाप उड़ाकर या किसी तरल से फ्लश करके साफ करने की आवश्यकता हो सकती है।

पाइप
का समर्थन करता है पाइप आमतौर पर या तो नीचे से समर्थित होते हैं या ऊपर से लटकाए जाते हैं (लेकिन किनारे से भी समर्थित हो सकते हैं), पाइप समर्थन नामक उपकरणों का उपयोग करते हुए। समर्थन एक पाइप शू के रूप में सरल हो सकता है जो पाइप के नीचे वेल्डेड किए गए आई-बीम के आधे हिस्से के समान होता है; उन्हें एक कुंडा का उपयोग करके लटकाया जा सकता है, या ट्रापेज़  प्रकार के उपकरणों के साथ पाइप हैंगर कहा जाता है। थर्मल विस्तार की भरपाई के लिए या भूकंप की गति के कारण कंपन अलगाव, शॉक नियंत्रण, या पाइप के कम कंपन उत्तेजना प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार के पाइप समर्थन में स्प्रिंग्स, स्नबर, डैम्पर्स या इन उपकरणों के संयोजन शामिल हो सकते हैं। कुछ डैम्पर्स केवल द्रव डैशपॉट होते हैं, लेकिन अन्य डैम्पर्स सक्रिय हाइड्रोलिक उपकरण हो सकते हैं जिनमें परिष्कृत प्रणालियाँ होती हैं जो बाहरी रूप से लगाए गए कंपन या यांत्रिक झटकों के कारण चरम विस्थापन को कम करने का कार्य करती हैं। अवांछित गति प्रक्रिया व्युत्पन्न हो सकती है (जैसे द्रवित बिस्तर रिएक्टर में) या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना से (डिजाइन आधार घटना या डीबीई)।

पाइप हैंगर असेंबल आमतौर पर पाइप क्लैम्प से जुड़े होते हैं। कौन से क्लैंप की आवश्यकता है यह निर्दिष्ट करते समय उच्च तापमान और भारी भार के संभावित जोखिम को शामिल किया जाना चाहिए।

शामिल होना
पाइप आमतौर पर थ्रेडेड पाइप और फिटिंग का उपयोग करके वेल्डिंग द्वारा जुड़ जाते हैं; नेशनल पाइप थ्रेड कंपाउंड, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE) थ्रेड सील टेप, मोटा सन, या PTFE स्ट्रिंग के साथ या एक यांत्रिक युग्मन का उपयोग करके कनेक्शन को सील करना। प्रक्रिया पाइपिंग आमतौर पर TIG या MIG प्रक्रिया का उपयोग करके वेल्डिंग से जुड़ जाती है। सबसे आम प्रक्रिया पाइप जोड़ बट वेल्ड है। वेल्ड किए जाने वाले पाइप के सिरों में एक निश्चित वेल्ड तैयारी होनी चाहिए जिसे एंड वेल्ड प्रेप (EWP) कहा जाता है जो आमतौर पर भराव वेल्ड धातु को समायोजित करने के लिए 37.5 डिग्री के कोण पर होता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे आम पाइप धागा राष्ट्रीय पाइप धागा (एनपीटी) या राष्ट्रीय पाइप धागा (एनपीटीएफ) संस्करण है। अन्य पाइप थ्रेड्स में  ब्रिटिश मानक पाइप धागा  (BSPT), बाग़ का नली धागा (GHT) और होज़ कपलिंग#NST (NST) शामिल हैं।

कॉपर पाइप आमतौर पर टांकने की क्रिया,  टांकना ,  दबा कर जमाना , फ्लेयर फिटिंग या क्रिम्प (जॉइनिंग) से जुड़ते हैं। प्लास्टिक पाइप विलायक वेल्डिंग, गर्मी संलयन, या इलास्टोमेरिक सीलिंग से जुड़ सकते हैं।

यदि बार-बार वियोग की आवश्यकता होगी, तो गैसकेटेड पाइप फ्लैंगेस या यूनियन फिटिंग थ्रेड्स की तुलना में बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। नमनीय सामग्री के कुछ पतली दीवार वाले पाइप, जैसे छोटे तांबे या लचीले प्लास्टिक के पानी के पाइप जो बर्फ बनाने वालों और ह्यूमिडिफायर के लिए घरों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए, संपीड़न फिटिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। Underground pipe आम तौर पर पाइप की एक पुश-ऑन गैस्केट शैली का उपयोग करता है जो एक गैस्केट को दो आसन्न टुकड़ों के बीच बने स्थान में संपीड़ित करता है। अधिकांश प्रकार के पाइपों पर पुश-ऑन जोड़ उपलब्ध हैं। पाइप की असेंबली में एक पाइप संयुक्त स्नेहक का उपयोग किया जाना चाहिए। दफन स्थितियों के तहत, गैसकेट-संयुक्त पाइप मिट्टी के स्थानांतरण के साथ-साथ तापमान अंतर के कारण विस्तार/संकुचन के कारण पार्श्व आंदोलन की अनुमति देते हैं। प्लास्टिक एमडीपीई और एचडीपीई एचडीपीई पाइप भी अक्सर Electrofusion  फिटिंग के साथ जुड़ जाते हैं।

जमीन के ऊपर बड़ा पाइप आमतौर पर एक निकला हुआ जोड़ का उपयोग करता है, जो आमतौर पर नमनीय लोहे के पाइप और कुछ अन्य में उपलब्ध होता है। यह एक गैसकेट शैली है जहां पाइप के बीच की जगह में गैसकेट को संपीड़ित करते हुए, आसन्न पाइपों के फ्लैंग्स को एक साथ बोल्ट किया जाता है।

मैकेनिकल ग्रूव्ड कपलिंग या Victaulic जोड़ भी अक्सर बार-बार डिसअसेंबली और असेंबली के लिए उपयोग किए जाते हैं। 1920 के दशक में विकसित, ये मैकेनिकल ग्रूव्ड कपलिंग 1,20 psi पाइप ग्रेड से मेल खाने के लिए काम के दबाव और सामग्री में उपलब्ध। एक अन्य प्रकार का यांत्रिक युग्मन एक फ्लेयरलेस ट्यूब फिटिंग है (प्रमुख ब्रांडों में स्वगेलोक, हैम-लेट, पार्कर शामिल हैं); इस प्रकार की संपीड़न फिटिंग का उपयोग आमतौर पर छोटे टयूबिंग के तहत किया जाता है 2 in दायरे में।

जब पाइप कक्षों में जुड़ते हैं जहां नेटवर्क के प्रबंधन के लिए अन्य घटकों (जैसे वाल्व या गेज) की आवश्यकता होती है, तो माउंटिंग/डिसाउंटिंग को आसान बनाने के लिए डिसमेंटलिंग जोड़ों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

फिटिंग और वाल्व
फिटिंग का उपयोग एक साथ कई पाइपों को विभाजित करने या जोड़ने के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। मानकीकृत पाइप फिटिंग की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है; वे आम तौर पर या तो एक टी, एक कोहनी, एक शाखा, एक रेड्यूसर / विस्तारक, या एक वाई में टूट जाते हैं। वाल्व द्रव प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और दबाव को नियंत्रित करते हैं। पाइपिंग और नलसाजी फिटिंग और वाल्व लेख आगे उनकी चर्चा करते हैं।

सफाई
पाइप के अंदर के हिस्से को ट्यूब सफाई प्रक्रिया  से साफ किया जा सकता है, अगर वे मलबे या दूषण से दूषित हैं। यह उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है जिसके लिए पाइप का उपयोग किया जाएगा और प्रक्रिया के लिए आवश्यक सफाई। कुछ मामलों में पाइपों को एक विस्थापन उपकरण का उपयोग करके साफ किया जाता है जिसे औपचारिक रूप से पाइपलाइन निरीक्षण गेज या पिग के रूप में जाना जाता है; वैकल्पिक रूप से पाइपों या ट्यूबों को विशेष समाधानों का उपयोग करके रासायनिक रूप से फ्लश किया जा सकता है जिन्हें पंप किया जाता है। कुछ मामलों में, जहां पाइप और टयूबिंग के निर्माण, भंडारण और स्थापना में सावधानी बरती गई है, लाइनों को संपीड़ित हवा या नाइट्रोजन से साफ किया जाता है।

अन्य उपयोग
रेलिंग, रेलिंग और रेलिंग के निर्माण में पाइप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

इस्पात पाइप
स्टील पाइप (या ब्लैक आयरन पाइप) कभी पानी और ज्वलनशील गैसों की आपूर्ति के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प था। स्टील पाइप का उपयोग अभी भी कई घरों और व्यवसायों में प्राकृतिक गैस या प्रोपेन ईंधन को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, और इसकी उच्च गर्मी प्रतिरोध के कारण अग्नि छिड़काव प्रणालियों में एक लोकप्रिय विकल्प है। वाणिज्यिक भवनों में, स्टील पाइप का उपयोग हीट एक्सचेंजर्स, एयर हैंडलर्स, परिवर्तनीय वायु मात्रा  (वीएवी) उपकरणों, या अन्य एचवीएसी उपकरणों को हीटिंग या ठंडा पानी देने के लिए किया जाता है।

स्टील पाइप को कभी-कभी थ्रेडेड कनेक्शन का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जहां टयूबिंग सेगमेंट के अंत में टेप किए गए धागे (नेशनल पाइप थ्रेड देखें) को काट दिया जाता है, सीलेंट को पाइप डोप या थ्रेड सील टेप (पीटीएफई या टेफ्लान  टेप के रूप में भी जाना जाता है) के रूप में लगाया जाता है।, और फिर इसे दो पाइप रिंच का उपयोग करके संबंधित थ्रेडेड फिटिंग में पिरोया जाता है। घरेलू या हल्की वाणिज्यिक सेटिंग्स से परे, स्टील पाइप अक्सर वेल्डिंग द्वारा, या विक्टोलिक या एनविल इंटरनेशनल (पूर्व में ग्रिनेल) जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए यांत्रिक कपलिंग के उपयोग से जुड़ जाता है, जो पाइप के जोड़ को एक खांचे से दबाकर या काट कर रखता है (शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है) पुराने अभ्यास), पाइप के सिरों में।

स्टील पाइप के अन्य रूपों में विभिन्न स्टेनलेस स्टील और क्रोम मिश्र धातु शामिल हैं। उच्च दबाव की स्थितियों में ये आमतौर पर गैस टंग्सटन आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग द्वारा जुड़ जाते हैं।

कनाडा में, प्राकृतिक गैस (एनजी) और प्रोपेन (एलपी गैस) के संबंध में, ब्लैक आयरन पाइप (बीआईपी) का उपयोग आमतौर पर एक उपकरण को आपूर्ति से जोड़ने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे चिह्नित किया जाना चाहिए (या तो कुछ अंतराल पर पीले या पीले बैंडिंग को चित्रित किया गया है) और कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं जिन पर दीवारों और इमारतों के माध्यम से नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) लगाया जा सकता है। विशेष रूप से प्रोपेन के साथ, बीआईपी को बाहरी टैंक (या सिलेंडर) से चलाया जा सकता है, बशर्ते कि यह मौसम से अच्छी तरह से सुरक्षित हो, और जब पाइप को भूमिगत स्थापित किया जाना हो तो जंग से एनोड-प्रकार की सुरक्षा होती है।

कॉपर पाइप
कॉपर टयूबिंग का उपयोग अक्सर गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए और एचवीएसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लाइन के रूप में किया जाता है। कॉपर टयूबिंग, सॉफ्ट कॉपर और रिजिड कॉपर के दो मूल प्रकार हैं। कॉपर टयूबिंग फ्लेयर कनेक्शन, कम्प्रेशन कनेक्शन या सोल्डर का उपयोग करके जुड़ा हुआ है। कॉपर जंग के लिए उच्च स्तर का प्रतिरोध प्रदान करता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता जा रहा है।

शीतल तांबा
टयूबिंग के रास्ते में बाधाओं के चारों ओर घूमने के लिए नरम (या नमनीय) तांबे के टयूबिंग को आसानी से मोड़ा जा सकता है। जबकि टयूबिंग को आकार देने के लिए उपयोग की जाने वाली ड्राइंग प्रक्रिया का सख्त काम तांबे को कठोर / कठोर बनाता है, इसे फिर से नरम बनाने के लिए सावधानी से एनीलिंग (धातु विज्ञान) किया जाता है; इसलिए यह गैर-एनीलेड, कठोर कॉपर टयूबिंग की तुलना में उत्पादन करना अधिक महंगा है। यह कठोर तांबे के लिए उपयोग की जाने वाली तीन विधियों में से किसी में भी शामिल हो सकता है, और यह एकमात्र प्रकार का तांबे का टयूबिंग है जो भड़काने वाले कनेक्शन के लिए उपयुक्त है। स्प्लिट-सिस्टम एयर कंडीशनर और हीट पंपों में रेफ्रिजरेंट लाइनों के लिए सॉफ्ट कॉपर सबसे लोकप्रिय विकल्प है।

भड़कना कनेक्शन
फ्लेयर फिटिंग के लिए आवश्यक है कि एक फ्लेयर टूल का उपयोग करके एक टयूबिंग सेक्शन के अंत को घंटी के आकार में बाहर की ओर फैलाया जाए। एक भड़कीला अखरोट फिर इस घंटी के आकार के अंत को पुरुष फिटिंग पर संकुचित करता है। फ्लेयर कनेक्शन कनेक्शन बनाने का एक श्रम-गहन तरीका है, लेकिन कई वर्षों के दौरान काफी विश्वसनीय हैं।

कठोर तांबा
पानी की लाइनों के लिए कठोर तांबा एक लोकप्रिय विकल्प है। यह एक स्वेट, कम्प्रेशन या क्रिम्प्ड/प्रेस्ड कनेक्शन का उपयोग करके जुड़ा हुआ है। ड्राइंग प्रक्रिया के सख्त होने के कारण कठोर तांबा, मुड़ा नहीं जा सकता है और कोनों या बाधाओं के आसपास जाने के लिए कोहनी फिटिंग का उपयोग करना चाहिए। यदि गर्म किया जाता है और धीरे-धीरे ठंडा होने दिया जाता है, जिसे अनीलिंग (धातुकर्म) कहा जाता है, तो कठोर तांबा नरम हो जाएगा और बिना दरार के मुड़ा/बनाया जा सकता है।

सोल्डर कनेक्शन
सोल्डरिंग # पाइप सोल्डरिंग चिकनी होती है, और एक टयूबिंग सेक्शन के अंत में आसानी से फिसल जाती है। पाइप या पाइप कनेक्टर्स के मेल और फीमेल दोनों सिरों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है फिर फ्लक्स के साथ लेपित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सतह ऑक्साइड नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोल्डर बेस मेटल के साथ ठीक से बंध जाएगा। इसके बाद जोड़ को मशाल की मदद से गर्म किया जाता है और मिलाप को जोड़ में पिघलाया जाता है। जब सोल्डर ठंडा होता है, तो यह एक बहुत मजबूत बंधन बनाता है जो दशकों तक चल सकता है। आधुनिक इमारतों में जल आपूर्ति लाइनों के लिए सोल्डर-कनेक्टेड कठोर तांबा सबसे लोकप्रिय विकल्प है। ऐसी स्थितियों में जहां कई कनेक्शन एक साथ किए जाने चाहिए (जैसे कि एक नई इमारत की प्लंबिंग), सोल्डर कम्प्रेशन या फ्लेयर फिटिंग की तुलना में बहुत तेज और बहुत कम खर्चीली जॉइनरी प्रदान करता है। पसीना शब्द का प्रयोग कभी-कभी सोल्डरिंग पाइप की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

संपीड़न कनेक्शन
संपीड़न फिटिंग एक नरम धातु या थर्माप्लास्टिक रिंग (संपीड़न की अंगूठी या सामी) का उपयोग करती है जो एक संपीड़न अखरोट द्वारा पाइप पर और फिटिंग में निचोड़ा जाता है। नरम धातु टयूबिंग और फिटिंग की सतह के अनुरूप होती है, और एक सील बनाती है। संपीड़न कनेक्शन में आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाले कनेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन कई मामलों में फायदेमंद होते हैं क्योंकि वे बुनियादी उपकरणों का उपयोग करना आसान होते हैं। संपीड़न कनेक्शन में एक नुकसान यह है कि उन्हें बनाने में पसीने की तुलना में अधिक समय लगता है, और कभी-कभी रिसाव को रोकने के लिए समय के साथ फिर से कसने की आवश्यकता होती है।

समेटे हुए या दबाए गए कनेक्शन
समेटे हुए या दबाए गए कनेक्शन विशेष तांबे की फिटिंग का उपयोग करते हैं जो स्थायी रूप से कठोर तांबे के टयूबिंग से एक संचालित क्रिम्पर से जुड़े होते हैं। पहले से अंदर सीलेंट के साथ निर्मित विशेष फिटिंग, कनेक्ट होने के लिए टयूबिंग पर स्लाइड करें। प्रति वर्ग इंच दबाव के हजारों पाउंड-बल का उपयोग फिटिंग को ख़राब करने के लिए किया जाता है और सीलेंट को आंतरिक तांबे के टयूबिंग के खिलाफ संपीड़ित किया जाता है, जिससे एक वॉटरटाइट सील बन जाती है। इस विधि के लाभ हैं:
 * एक सही ढंग से मुड़ा हुआ कनेक्शन टयूबिंग जितने लंबे समय तक चलना चाहिए।
 * अन्य तरीकों की तुलना में इसे पूरा करने में कम समय लगता है।
 * यह उपस्थिति और कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री दोनों में क्लीनर है।
 * कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान खुली लौ का उपयोग नहीं किया जाता है।

नुकसान हैं:
 * इस्तेमाल की जाने वाली फिटिंग्स को ढूंढ़ना मुश्किल होता है और उनकी कीमत स्वेट टाइप फिटिंग्स से काफी ज्यादा होती है।
 * फिटिंग पुन: प्रयोज्य नहीं हैं। यदि डिज़ाइन परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि कोई जोड़ दोषपूर्ण या अनुचित रूप से मुड़ा हुआ पाया जाता है, तो पहले से स्थापित फिटिंग को काटकर हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, फिटिंग को हटाने के लिए आवश्यक कटिंग अक्सर नई फिटिंग को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त टयूबिंग छोड़ देगी, इसलिए प्रतिस्थापन फिटिंग के दोनों ओर कप्लर्स और अतिरिक्त टयूबिंग स्थापित करने की आवश्यकता होगी। जबकि सोल्डरेड फिटिंग के साथ, एक दोषपूर्ण जोड़ को फिर से सोल्डर किया जा सकता है, या गर्म किया जा सकता है और यदि मामूली बदलाव की आवश्यकता होती है, या किसी भी टयूबिंग को काटे जाने की आवश्यकता के बिना गर्म और हटा दिया जाता है। यह अधिक महंगी फिटिंग जैसे वाल्व को फिर से उपयोग करने की अनुमति देता है यदि वे अन्यथा नई स्थिति के लिए अच्छे हैं, तो कुछ संभव नहीं है यदि फिटिंग को समेटा गया हो।
 * टूलींग की लागत बहुत महंगी है।, ईंधन और सोल्डर सहित एक विशिष्ट एकल परिवार के निवास के सभी तांबे के पाइपों को सोल्डर करने के लिए आवश्यक एक बुनियादी टूलकिट लगभग $200 में खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत, एक बुनियादी संचालित crimping उपकरण की न्यूनतम लागत लगभग $1800 से शुरू होती है, और बेहतर ब्रांडों के लिए $4000 जितनी अधिक हो सकती है, जिसमें crimping मर जाता है।

अल्युमीनियम पाइप
कभी-कभी इसकी कम लागत, संक्षारण और सॉल्वैंट्स के प्रतिरोध, और इसकी लचीलापन के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील सॉल्वैंट्स के परिवहन के लिए एल्यूमीनियम ट्यूब स्टील की तुलना में अधिक वांछनीय है, क्योंकि यह हेरफेर किए जाने पर चिंगारी पैदा नहीं कर सकता है। एल्यूमीनियम टयूबिंग को भड़कना या संपीड़न फिटिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है, या इसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या heliarc प्रक्रियाओं द्वारा वेल्ड किया जा सकता है।

कांच का पाइप
टेम्पर्ड ग्लास पाइप का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जैसे संक्षारक तरल पदार्थ, चिकित्सा या प्रयोगशाला अपशिष्ट, या दवा निर्माण। कनेक्शन आमतौर पर विशेष गैसकेट या ओ-रिंग फिटिंग का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

प्लास्टिक पाइप
निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक पाइप।

प्लास्टिक पाइप फिटिंग में पीवीसी पाइप फिटिंग, पीपी / पीपीएच पाइप फिटिंग मोल्ड, पीई पाइप और एबीएस पाइप फिटिंग शामिल हैं।

यह भी देखें

 * ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड (बीएसपीटी)
 * कच्चा लोहा पाइप
 * तांबे का चोंगा
 * डबल-दीवार वाला पाइप
 * नमनीय लोहे के पाइप
 * जस्तीकरण # जस्ती पाइपिंग
 * बगीचे में पानी का पाइप
 * एचडीपीई पाइप
 * खोखला संरचनात्मक खंड
 * नली (ट्यूबिंग)
 * हाइड्रोलिक मशीनरी # हाइड्रोलिक पाइप
 * द्रव यांत्रिकी में समीकरणों की सूची
 * एमएस पाइप, एमएस ट्यूब
 * राष्ट्रीय पाइप धागा (एनपीटी)
 * नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस)
 * टैंक धागा
 * पाइप और ट्यूब शराबी
 * पाइपलाइन परिवहन
 * पाइप का सहारा
 * पाइपिंग
 * पाइपिंग और नलसाजी फिटिंग
 * प्लास्टिक दबाव पाइप सिस्टम
 * प्लास्टिक पाइपवर्क
 * नलसाजी
 * प्रबलित थर्माप्लास्टिक पाइप
 * जाल (नलसाजी)
 * ट्यूब (द्रव परिवहन)
 * ट्यूब बीडिंग
 * विक्टोलिक
 * पानी का पाइप

ग्रन्थसूची
•

•

•

•