आँकड़ा केन्द्र (डेटा सेंटर)

आँकड़ा केंद्र (अमेरिकी अंग्रेजी) या आँकड़ा केंद्र (ब्रिटिश अंग्रेजी) एक इमारत है, इस इमारत के भीतर एक समर्पित स्थान है, या इमारतों का एक समूह है[3] जिसका उपयोग अभिकलित्र प्रणाली और संबंधित घटक जैसे दूरसंचार और भंडारण प्रणाली को रखने के लिए किया जाता है।

चूंकि व्यापार निरंतरता के लिए आईटी संचालन महत्वपूर्ण हैं, इसमें आम तौर पर बिजली आपूर्ति, आँकड़ा संचार संयोजन, पर्यावरण नियंत्रण (जैसे, वातानुकूलन, आग दमन), और विभिन्न सुरक्षा उपकरणों के लिए अनावश्यक या समर्थन घटक और बुनियादी ढांचे शामिल हैं। एक बड़ा आँकड़ा केंद्र एक औद्योगिक पैमाने का संचालन है जिसमें एक छोटे शहर जितनी बिजली का उपयोग किया जाता है।

इतिहास
आँकड़ा केंद्रों की जड़ें 1940 के दशक के विशाल अभिकलित्र कक्ष में हैं, जिन्हें ईएनआईएसी द्वारा टंकित किया गया है, जो आँकड़ा केंद्र के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। प्रारंभिक अभिकलित्र प्रणाली, संचालन और रखरखाव के लिए जटिल, को संचालित करने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी घटकों को जोड़ने के लिए कई केबल आवश्यक थे, और इन्हें समायोजित करने और व्यवस्थित करने के तरीकों को जैसे कि उपकरण आयोजित करने के लिए मानक रैक, उठाए गए फर्श, और केबल ट्रे (ऊपर या ऊपर की मंजिल के नीचे स्थापित) तैयार किया गया था। एकल मेनफ्रेम(बृहत् अभिकलित्र) के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और अति ताप से बचने के लिए इसे ठंडा करना पड़ता है। सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई - अभिकलित्र महंगे थे, और अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इसलिए अभिकलित्र कक्ष तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बुनियादी अभिकल्पना-दिशानिर्देश तैयार किए गए थे।

सूक्ष्म अभिकलित्र उद्योग के उफान के दौरान, और विशेष रूप से 1980 के दशक के दौरान, उपयोगकर्ताओं ने हर जगह अभिकलित्र को तैनात करना शुरू कर दिया, कई मामलों में प्रचालन आवश्यकताओं के बारे में बहुत कम या कोई परवाह नहीं की। हालाँकि, जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संचालन जटिलता में बढ़ने लगा, संगठनों को आईटी संसाधनों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में पता चला। नेटवर्क संरचित केबलिंग के लिए नए मानकों के साथ सस्ते नेटवर्किंग उपकरण की उपलब्धता ने एक पदानुक्रमित अभिकल्पना का उपयोग करना संभव बना दिया जो परिवेषक को कंपनी के अंदर एक विशिष्ट कमरे में रखता है। "आँकड़ा केंद्र" शब्द का प्रयोग, जैसा कि विशेष रूप से अभिकल्पना किए गए अभिकलित्र कक्षों पर लागू होता है, इस समय के बारे में लोकप्रिय मान्यता प्राप्त करना शुरू कर दिया।

आँकड़ा केंद्रों का उछाल 1997-2000 के डॉट-कॉम बुलबुले के दौरान आया था। उद्योग को पद्धति को तैनात करने और इंटरनेट (अन्तरजाल) पर उपस्थिति स्थापित करने के लिए तेज इंटरनेट अनुयोजकता और अविराम संचालनन की आवश्यकता थी। कई छोटी उद्योग के लिए ऐसे उपकरण स्थापित करना व्यवहार्य नहीं था। कई उद्योग ने बहुत बड़ी सुविधाओं का निर्माण शुरू किया, जिन्हें इंटरनेट आँकड़ा केंद्र (आई डी सी) कहा जाता है, जो उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पारगमन समर्थन: "यदि एक बेल अटलांटिक रेखा काट दी जाती है, तो हम कटौती के समय को कम करने के लिए उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं।

क्लाउड आँकड़ा केंद्र (सीडीसी) शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आँकड़ा केंद्रों को बनाने और बनाए रखने के लिए आम तौर पर बहुत खर्च होता है। तेजी से, इन शब्दों का विभाजन लगभग गायब हो गया है और उन्हें "आँकड़ा केंद्र" शब्द में एकीकृत किया जा रहा है।

आधुनिक आँकड़ा केंद्रों के लिए आवश्यकताएँ
आधुनिकीकरण और आँकड़ा केंद्र परिवर्तन प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है।

सूचना सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है, और इस कारण से, एक आँकड़ा केंद्र को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना पड़ता है जो सुरक्षा उल्लंघन की संभावना को कम करता है। इसलिए, एक आँकड़ा केंद्र को अपने समूह किए गए अभिकलित्र वातावरण की अखंडता और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों का पालन करना चाहिए।

उद्योग अनुसंधान कंपनी अंतर्राष्ट्रीय डेटा समूह (आई डी सी) एक आँकड़ा केंद्र की औसत आयु नौ वर्ष निर्धारित करती है। एक अन्य शोध कंपनी गार्टनर का कहना है कि सात साल से अधिक पुराने आँकड़ा केंद्र अप्रचलित हैं। आँकड़ा में वृद्धि (2025 तक 163 ज़ेटाबाइट्स आँकड़ा केंद्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को चलाने वाला एक कारक है।

आधुनिकीकरण पर ध्यान देना कोई नई बात नहीं है: 2007 में अप्रचलित उपकरणों के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, और 2011 में सक्रिय संस्था को उपकरणों की उम्र के बारे में चिंतित किया गया था। 2018 तक चिंता एक बार फिर से स्थानांतरित हो गई थी, इस बार कर्मचारियों की आयु: "आँकड़ा केंद्र के कर्मचारी उपकरण की तुलना में तेजी से बूढ़े हो रहे हैं।"

आँकड़ा केंद्रों के लिए मानकों को पूरा करना
दूरसंचार उद्योग संघ के आँकड़ा केंद्रों के लिए दूरसंचार अवसंरचना मानक एकल किरायेदार उद्यम आँकड़ा केंद्रों और बहु-किरायेदार इंटरनेट समूह आँकड़ा केंद्रों सहित आँकड़ा केंद्रों और अभिकलित्र कक्षों के दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इस दस्तावेज़ में प्रस्तावित सांस्थिति किसी भी आकार के आँकड़ा केंद्र पर लागू होने का इरादा है।

टेल्कोर्डिया जीआर-3160, दूरसंचार आँकड़ा केंद्र उपकरण और रिक्त स्थान के लिए एनईबीएस आवश्यकताएँ, दूरसंचार नेटवर्क के भीतर आँकड़ा केंद्र रिक्त स्थान के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, और उन स्थानों में स्थापना के लिए इच्छित उपकरणों के लिए पर्यावरणीय आवश्यकताओं को प्रदान करता है। ये मानदंड टेल्कोर्डिया और उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए थे। उन्हें आँकड़ा केंद्र रिक्त स्थान आवास आँकड़ा संसाधन या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उपकरण पर लागू किया जा सकता है। उपकरण का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है:
 * वाहक के दूरसंचार नेटवर्क का संचालन और प्रबंधन
 * वाहक का ग्राहकों को सीधे आँकड़ा केंद्र आधारित अनुप्रयोग प्रदान करें
 * तीसरे पक्ष को अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समूह किए गए अनुप्रयोग प्रदान करें
 * इन और इसी तरह के आँकड़ा केंद्र अनुप्रयोगों का संयोजन प्रदान करें

आँकड़ा केंद्र परिवर्तन
आँकड़ा केंद्र परिवर्तन समय के साथ किए गए एकीकृत परियोजनाओं के माध्यम से चरण-दर-चरण दृष्टिकोण लेता है। यह आँकड़ा केंद्र उन्नयन के पारंपरिक तरीके से अलग है जो एक क्रमिक और मौन दृष्टिकोण लेता है। आँकड़ा केंद्र परिवर्तन पहल के भीतर विशिष्ट परियोजनाओं में मानकीकरण / समेकन, आभासी, स्वचालन और सुरक्षा शामिल हैं।
 * मानकीकरण / समेकन: आँकड़ा केंद्रों की संख्या को कम करना और परिवेषक फैलाव से बचना (भौतिक और आभासी दोनों) में अक्सर उम्र बढ़ने वाले आँकड़ा केंद्र उपकरण को बदलना शामिल होता है, और मानकीकरण द्वारा सहायता प्राप्त होती है।
 * आभासी : पूंजी और परिचालन खर्च को कम करता है, ऊर्जा की खपत को कम करता है। आभासी डेस्कटॉप को आँकड़ा केंद्रों में समूह किया जा सकता है और सदस्यता के आधार पर किराए पर दिया जा सकता है। निवेश बैंक लैजार्ड मूलधन बाजार ने 2008 में अनुमान लगाया था कि 2012 तक 48 प्रतिशत उद्यम संचालन का आभासी किया जाएगा। गार्टनर आभासी  को आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखता है।
 * स्वचालित: प्रावधानीकरण, विन्यास, पैबंदन, रिहाई प्रबंधन और अनुपालन जैसे कार्यों को स्वचालित करना आवश्यक है, न कि केवल कम कुशल आईटी कर्मचारियों का सामना करते समय।
 * सुरक्षा: आभासी पद्धति की सुरक्षा को भौतिक बुनियादी ढांचे की मौजूदा सुरक्षा के साथ एकीकृत किया गया है।

मशीन कक्ष
"मशीन कक्ष" शब्द का प्रयोग कभी-कभी आँकड़ा केंद्र के भीतर बड़े कमरे को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहां वास्तविक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थित होती है, यह वहां से अलग हो सकता है जहां उच्च गति प्रिंटर स्थित हैं। मशीन कक्ष में वातानुकूलन सबसे महत्वपूर्ण है।

वातानुकूलन के अलावा, निगरानी उपकरण भी होने चाहिए, जिनमें से एक प्रकार बाढ़-स्तर की स्थितियों से पहले पानी का पता लगाना है। कंपनी, कई दशकों से, के पास शेयर-ऑफ़-माइंड: वाटर अलर्ट है। कंपनी, 2018 तक, दो प्रतिस्पर्धी निर्माता (इनवेटेक्स, हाइड्रो-टेम्प) और तीन प्रतिस्पर्धी वितरक (लॉन्गडेन, नॉर्थईस्ट फ्लोरिंग, स्लेटन )हैं।

उठा हुआ तल


एरिक्सन की एक सहायक कंपनी टेल्कोर्डिया प्रौद्योगिकियों द्वारा जीआर-2930 नामक एक उठी हुई मंजिल मानक संचालन विकसित की गई थी।

हालांकि पहला उठा हुआ फर्श अभिकलित्र कक्ष आईबीएम द्वारा 1956 में बनाया गया था, और वे "1960 के दशक के आसपास से हैं", यह 1970 का दशक था जिसने अभिकलित्र केंद्रों के लिए इसे और अधिक सामान्य बना दिया जिससे ठंडी हवा की अनुमति दी जा सके। अधिक कुशलता से परिचालित करें।

उठी हुई मंजिल का पहला उद्देश्य तारों तक पहुंच की अनुमति देना था।

बत्तियां बंद
बत्तियां बंद आँकड़ा केंद्र, जिसे अदीप्त या अदीप्त आँकड़ा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जो आदर्श रूप से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कर्मियों द्वारा सीधे पहुंच की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। आँकड़ा केंद्र में कर्मचारियों को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण, इसे बिना प्रकाश के संचालित किया जा सकता है। सभी उपकरणों को सुदूरवर्ती पद्धति द्वारा अभिगम और प्रबंधित किया जाता है, जिसमें स्वचालित प्रोग्राम अप्राप्य संचालन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऊर्जा की बचत के अलावा, कर्मचारियों की लागत में कमी और जनसंख्या केंद्रों से आगे स्थल का पता लगाने की क्षमता, एक बत्तियां बंद आँकड़ा केंद्र को लागू करने से बुनियादी ढांचे पर दुर्भावनापूर्ण हमलों का खतरा कम हो जाता है।

आँकड़ा केंद्र स्तर और स्तर
संयुक्त राज्य अमेरिका में दो संगठन जो आँकड़ा केंद्र मानकों को प्रकाशित करते हैं, वे हैं दूरसंचार उद्योग संघ (टीआईए) और सक्रियसंस्था।

अंतर्राष्ट्रीय मानक ईएन50600 और आईएसओ22237 सूचना प्रौद्योगिकी — आँकड़ा केंद्र सुविधाएं और अवसंरचना

 * कक्षा 1 एकल पथ समाधान
 * अतिरेक समाधान के साथ कक्षा 2 एकल पथ
 * एक समवर्ती मरम्मत/संचालन समाधान प्रदान करने वाली कक्षा 3 एकाधिक पथ
 * कक्षा 4 एक दोष सहिष्णु समाधान प्रदान करने वाले कई पथ (रखरखाव के दौरान को छोड़कर)

दूरसंचार उद्योग संघ
दूरसंचार उद्योग संघ के आँकड़ा केंद्रों के लिए टीआईए-942 मानक, 2005 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद से चार बार अद्यतन किया गया, चार बुनियादी ढांचे के स्तर को परिभाषित किया गया।
 * मूल्यांकन -1 - मूल दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मूल रूप से एक परिवेषक कक्ष
 * मूल्यांकन -2 - निरर्थक घटक, प्रमुख घटक बेमानी हैं
 * मूल्यांकन -3 - समवर्ती रखरखाव योग्य, वितरण पथ के किसी भी हिस्से पर रखरखाव को संभालने में सक्षम या आँकड़ा केंद्र संचालन में बाधा उत्पन्न किए बिना उपकरण के किसी भी टुकड़े को संभालने में सक्षम
 * मूल्यांकन -4 - दोष सहिष्णु, वितरण पथ के किसी भी हिस्से पर या आँकड़ा केंद्र के संचालन में रुकावट पैदा किए बिना उपकरण के किसी एक टुकड़े पर एक समय में एक ही गलती को संभालने में सक्षम

सक्रियसंस्था - आँकड़ा केंद्र स्तरीय वर्गीकरण मानक
अपटाइम संस्थान मानक द्वारा चार स्तरों को परिभाषित किया गया है: पांचवें स्तर को स्विच (कंपनी) द्वारा व्यापार-चिह्न किया गया है, जिन्होंने इस स्तर का उपयोग दुनिया के सबसे बड़े आँकड़ा केंद्र गढ़ को परिभाषित करने के लिए किया है।
 * स्तरीय I - बुनियादी क्षमता और इसमें एक यूपीएस (निर्बाध शक्ति स्रोत) शामिल होना चाहिए
 * स्तरीय II - निरर्थक क्षमता और अतिरिक्त शक्ति और शीतलन जोड़ता है
 * स्तरीय III - समवर्ती रूप से रखरखाव योग्य और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी घटक को उत्पादन को प्रभावित किए बिना सेवा से बाहर किया जा सकता है
 * स्तरीय IV - सहिष्णु गलती किसी भी उत्पादन क्षमता को किसी भी प्रकार की विफलता से बचाने की अनुमति देता है।

आँकड़ा केंद्र अभिकल्पना
आँकड़ा केंद्र अभिकल्पना का क्षेत्र दशकों से विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहा है, जिसमें बड़े और छोटे नए निर्माण के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं का रचनात्मक पुन: उपयोग, जैसे परित्यक्त खुदरा स्थान, पुरानी नमक खदानें और युद्ध-युग के बंकर शामिल हैं।
 * 65-मंजिला आँकड़ा केंद्र पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है
 * 2016 तक आँकड़ा केंद्रों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 दस लाख से अधिक हो गई थी, और दुनिया भर में उस संख्या के तिगुने से अधिक हो गई थी

स्थानीय भवन कोड न्यूनतम छत की ऊँचाई और अन्य मापदंडों को नियंत्रित कर सकते हैं। आँकड़ा केंद्रों के अभिकल्पना में कुछ विचार हैं:
 * आकार - एक इमारत का एक कमरा, एक या अधिक मंजिलें, या एक पूरी इमारत,
 * क्षमता - 1,000 परिवेषक तक या पिछले तक पकड़ सकता है
 * अन्य विचार - आँकड़ा केंद्र में स्थान, शक्ति, शीतलन और लागत। *
 * यांत्रिक इंजीनियरी बुनियादी ढांचा - हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलन (एचवीएसी), आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण उपकरण, दबाव
 * विद्युत् इंजीनियरी बुनियादी ढांचा अभिकल्पना - उपयोगिता सेवा योजना, बिजली स्रोतों से वितरण, स्विचिंग और उपमार्ग, अबाधित शक्ति स्रोत (यूपीएस) पद्धति, और अधिक।

अभिकल्पना मानदंड और ट्रेड-ऑफ

 * उपलब्धता अपेक्षाएं: दुविधा से बचने की लागत दुविधा की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए
 * स्थल चयन: स्थान कारकों में बिजली के जाल, दूरसंचार बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग सेवाओं, परिवहन रेखाों और आपातकालीन सेवाओं से निकटता शामिल है। अन्य विचारों में उड़ान पथ, पड़ोसी बिजली नालियां, भूवैज्ञानिक जोखिम, और जलवायु (शीतलन लागत से जुड़े) शामिल होना चाहिए।
 * अक्सर, बिजली की उपलब्धता को बदलना सबसे कठिन होता है।

उच्च उपलब्धता
आँकड़ा-उपलब्धता को मापने के लिए विभिन्न मेट्रिक्स मौजूद हैं, जो 95% सक्रिय से अधिक आँकड़ा-केंद्र उपलब्धता के परिणामस्वरूप होते हैं, पैमाने के शीर्ष के साथ "99%" के बाद कितने "नाइन" रखे जा सकते हैं।

प्रतिरूपकता और लचीलापन
आँकड़ा केंद्र को समय के साथ बढ़ने और बदलने की अनुमति देने में प्रतिरूपकता और लचीलापन प्रमुख तत्व हैं। आँकड़ा केंद्र मापदंड पूर्व-इंजीनियर, मानकीकृत निर्माण खंड हैं जिन्हें आसानी से विन्यस्त किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रमापीय आँकड़ा केंद्र में नौवहन आधान या इसी तरह के सुवाह्य आधान के भीतर निहित आँकड़ा केंद्र उपकरण शामिल हो सकते हैं। आँकड़ा केंद्र के घटकों को पूर्वनिर्मित और मानकीकृत किया जा सकता है जो जरूरत पड़ने पर स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यावरण नियंत्रण
तापक्रम और आर्द्रता के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है:
 * वातानुकूलन
 * अप्रत्यक्ष शीतलन, जैसे बाहरी हवा का उपयोग करना, अप्रत्यक्ष बाष्पीकरणीय शीतलन (आईडीईसी) इकाइयाँ, और समुद्र के पानी का उपयोग भी।

यह महत्वपूर्ण है कि अभिकलित्र नम या ज़्यादा गरम न हों, क्योंकि उच्च आर्द्रता से पंखे में धूल जम सकती है, जिससे ज़्यादा गरम हो सकता है, या घटकों में खराबी हो सकती है, बोर्ड को बर्बाद कर सकता है और आग का खतरा हो सकता है। ज़्यादा गरम करने से घटक, आमतौर पर तारों या परिपथ के सिलिकॉन या तांबे के पिघलने का कारण बन सकता है, जिससे संयोजन ढीले हो जाते हैं, जिससे आग का खतरा होता है।

विद्युत शक्ति
समर्थन शक्ति में एक या एक से अधिक अबाधित बिजली आपूर्ति, बैटरी बैंक और/या डीजल/गैस टर्बाइन जनित्र शामिल हैं।

विफलता के एकल बिंदुओं को रोकने के लिए, समर्थन पद्धति सहित विद्युत प्रणालियों के सभी तत्वों को आम तौर पर अनावश्यक प्रतियां दी जाती हैं, और महत्वपूर्ण परिवेषक "ए-पक्ष" और "बी-पक्ष" पावर फीड दोनों से जुड़े होते हैं। यह व्यवस्था अक्सर पद्धति में N+1 अतिरेक को प्राप्त करने के लिए की जाती है। कभी-कभी बिजली की विफलता की स्थिति में एक आपूर्ति से दूसरी आपूर्ति में तात्कालिक अन्तरण सुनिश्चित करने के लिए स्थिर स्थानांतरण स्विच का उपयोग किया जाता है।

कम वोल्टेज केबल क्रम
विकल्पों में शामिल हैं:
 * आँकड़ा केबलिंग को अतिरिक्त केबल ट्रे के माध्यम से क्रम किया जा सकता है
 * सुरक्षा कारणों से और रैक पर शीतलन पद्धति की अतिरिक्त लागत से बचने के लिए, उठाई गई फ्लोर केबलिंग।
 * छोटे/कम खर्चीले आँकड़ा केंद्र फर्श की सतह के बजाय प्रतिस्थैतिक टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं।

वायु प्रवाह
वायु प्रवाह प्रबंधन आईटी उपकरणों से निकलने वाली गर्म हवा के पुनरावर्तन को रोकने और उपमार्ग वायु प्रवाह को कम करके आँकड़ा केंद्र अभिकलित्र शीतलन दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। गर्म और ठंडी वायु धाराओं को अलग करने के कई तरीके हैं, जैसे गर्म/ठंडे पार्श्ववीथी को रोकना और पंक्ति में  शीतलन इकाइयाँ।

पार्श्ववीथी रोकथाम
उपकरण रैक के पिछले हिस्से को उजागर करके शीतल पार्श्ववीथी की रोकथाम की जाती है, जबकि परिवेषक के मोर्चों को दरवाजे और सुरक्षा के साथ संलग्न किया जाता है। यह उसी तरह है जैसे बड़े पैमाने की खाद्य कंपनियाँ अपने उत्पादों को ठंडा और संग्रह करती हैं। अभिकलित्र पेटिका/ परिवेषक फार्म अक्सर गर्म/ठंडे पार्श्ववीथी की रोकथाम के लिए आयोजित किए जाते हैं। उचित वायु वाहिनी का स्थान ठंडी और गर्म हवा को मिलाने से रोकता है। पेटिका की पंक्तियों को एक-दूसरे के सामने रखा जाता है ताकि ठंडी और गर्म हवा का सेवन और निकास हवा का मिश्रण न करें, जिससे शीतलन दक्षता गंभीर रूप से कम हो जाएगी।

वैकल्पिक रूप से, फर्श के नीचे के प्रपट्ट की एक श्रृंखला, उभरी हुई फर्श वाली टाइलों के लिए निर्देशित कुशल ठंडी हवा के रास्ते बना सकती है। या तो ठंडा पार्श्ववीथी या गर्म पार्श्ववीथी समाहित किया जा सकता है।

एक अन्य विकल्प है ऊर्ध्वाधर निकास नलिकाओं के साथ फिटिंग पेटिका चिमनी गर्म निकास पाइप / वेंट / नलिकाएं हवा को एक गिराई गई छत के ऊपर एक प्लेनम स्थान में और वापस शीतलन इकाइयों या बाहरी वेंट में निर्देशित कर सकती हैं। इस विन्यास के साथ, पारंपरिक गर्म/ठंडे  पार्श्ववीथी के विन्यास की आवश्यकता नहीं है।

अग्नि सुरक्षा
आँकड़ा केंद्रों में निष्क्रिय और सक्रिय अभिकल्पना तत्वों के साथ-साथ संचालन में आग की रोकथाम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की सुविधा है। स्मोक डिटेक्टर आमतौर पर आग के शुरुआती चरण में ही इसकी पूर्व चेतावनी देने के लिए लगाए जाते हैं।

हालांकि मुख्य कमरा आमतौर पर परिपथ-बोर्ड की नाजुक प्रकृति के कारण गीले पाइप-आधारित पद्धति की अनुमति नहीं देता है, फिर भी ऐसे  पद्धति मौजूद हैं जिनका उपयोग बाकी सुविधा में या ठंडे / गर्म एसील एयर सर्कुलेशन  पद्धति में किया जा सकता है जो बंद  पद्धति हैं।, जैसे:
 * छिड़काव प्रणाली
 * धुंध, अत्यधिक छोटी पानी की बूंदों को बनाने के लिए उच्च दबाव का उपयोग करना, जिसका उपयोग बूंदों की प्रकृति के कारण संवेदनशील कमरों में किया जा सकता है। हालांकि, आग बुझाने के अन्य साधन भी मौजूद हैं, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, आमतौर पर गैसीय आग दमन का उपयोग करते हुए, जिनमें से हेलोन गैस सबसे लोकप्रिय थी, जब तक कि इसके उत्पादन और उपयोग के नकारात्मक प्रभावों का पता नहीं चला।

सुरक्षा
भौतिक पहुंच आमतौर पर प्रतिबंधित है। स्तरित सुरक्षा अक्सर बाड़ लगाने, बोलार्ड और मंत्रों से शुरू होती है। आँकड़ा केंद्र बड़ा होने या संवेदनशील जानकारी होने पर वीडियो कैमरा निगरानी और स्थायी सुरक्षा गार्ड लगभग हमेशा मौजूद रहते हैं। फ़िंगरप्रिंट पहचान मंत्र आम होने लगे हैं।

कुछ आँकड़ा सुरक्षा नियमों द्वारा लॉगिंग अभिगम की आवश्यकता होती है, कुछ संगठन इसे  अभिगम कंट्रोल  पद्धति से कसकर जोड़ते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, आंतरिक कमरों के प्रवेश द्वार और उपकरण पेटिका पर कई लॉग प्रविष्टियाँ हो सकती हैं।  पेटिका में अभिगम नियंत्रण को बुद्धिमान बिजली वितरण इकाइयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ताकि ताले को उसी उपकरण के माध्यम से नेटवर्क किया जा सके।

ऊर्जा का उपयोग


आँकड़ा केंद्रों के लिए ऊर्जा का उपयोग एक केंद्रीय मुद्दा है। एक कोठरी में परिवेषक के रैक के लिए कुछ kW से लेकर बड़ी सुविधाओं के लिए कई दसियों MW तक शक्तिड्रॉ होता है। कुछ सुविधाओं में एक विशिष्ट कार्यालय भवन की तुलना में 100 गुना अधिक बिजली घनत्व होता है। उच्च शक्ति घनत्व सुविधाओं के लिए, बिजली की लागत एक प्रमुख परिचालन व्यय है और एक आँकड़ा केंद्र के स्वामित्व की कुल लागत (TCO) के 10% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
2020 में आँकड़ा केंद्र (क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग को छोड़कर) और आँकड़ा ट्रांसमिशन प्रत्येक ने विश्व बिजली का लगभग 1% उपयोग किया। हालांकि इनमें से कुछ बिजली कम कार्बन वाली थी, आईईए ने "ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद और आरडी एंड डी पर सरकार और उद्योग के प्रयासों" के लिए और अधिक आह्वान किया, क्योंकि कुछ आँकड़ा केंद्र अभी भी जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली का उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवनचक्र उत्सर्जन पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें "अवशोषित" उत्सर्जन शामिल है, जैसे कि इमारतों में। 2018 में यूएस ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 0.5% के लिए आँकड़ा केंद्रों के जिम्मेदार होने का अनुमान है। कुछ चीनी उद्योग, जैसे कि Tईएनcईएनt, ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है, जबकि अलीबाबा जैसी अन्य  उद्योग की ग्रीनपीस द्वारा कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होने के लिए आलोचना की गई है।

ऊर्जा दक्षता और अतिरिक्त
आँकड़ा केंद्र ऊर्जा दक्षता का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऊर्जा दक्षता मीट्रिक बिजली उपयोग प्रभावशीलता (पीयूई) है, जिसे आईटी उपकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति से विभाजित आँकड़ा केंद्र में प्रवेश करने वाली कुल शक्ति के अनुपात के रूप में गणना की जाती है।


 * $$ \mathrm{PUE} =  {\mbox{Total Facility Power} \over \mbox{IT Equipment Power}} $$

यह अतिरिक्त (शीतलन, प्रकाश व्यवस्था, आदि) द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति के प्रतिशत को मापता है। औसत यूएसए आँकड़ा केंद्र में 2.0 का पीयूई है, जिसका अर्थ है आईटी उपकरण को दिए गए प्रत्येक वाट के लिए कुल बिजली ( अतिरिक्त + आईटी उपकरण) के दो वाट। अत्याधुनिक होने का अनुमान लगभग 1.2 है। Google परिचालन में आँकड़ा केंद्रों से त्रैमासिक दक्षता प्रकाशित करता है।

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के पास स्टैंडअलोन या बड़े आँकड़ा केंद्रों के लिए एनर्जी स्टार रेटिंग है। इकोलेबल के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक आँकड़ा केंद्र सभी रिपोर्ट की गई सुविधाओं की ऊर्जा दक्षता के शीर्ष चतुर्थक के भीतर होना चाहिए। 2015 के ऊर्जा दक्षता सुधार अधिनियम (संयुक्त राज्य अमेरिका) को अधिक कुशलता से संचालित करने के लिए - आँकड़ा केंद्रों सहित - संघीय सुविधाओं की आवश्यकता है। कैलिफ़ोर्निया के विनियम संहिता के कैलिफ़ोर्निया के शीर्षक 24 (2014) में कहा गया है कि ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने के लिए प्रत्येक नवनिर्मित आँकड़ा केंद्र में किसी न किसी प्रकार का वायु प्रवाह नियंत्रण होना चाहिए।

ऊर्जा विश्लेषण और परियोजनाओं का उपयोग
ऊर्जा के उपयोग को मापने और विश्लेषण करने का फोकस आईटी उपकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यों से आगे जाता है, सुविधा समर्थन हार्डवेयर जैसे चिलर और पंखे भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

2011 में आँकड़ा केंद्रों में परिवेषक रैक 25 kW से अधिक के लिए अभिकल्पना किए गए थे और विशिष्ट  परिवेषक का अनुमान लगाया गया था कि यह खपत की गई बिजली का लगभग 30% बर्बाद कर देता है। सूचना भंडारण प्रणालियों के लिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही थी। एक उच्च उपलब्धता आँकड़ा केंद्र का अनुमान था कि इसकी 1 मेगा वाट (मेगावाट) की मांग है और यह अपने जीवनकाल में बिजली में $20,000,000 की खपत करता है, जिसमें  शीतलन आँकड़ा केंद्र के स्वामित्व की कुल लागत का 35% से 45% है। गणना से पता चला कि दो वर्षों में  परिवेषक को शक्तिदेने और ठंडा करने की लागत  परिवेषक हार्डवेयर की खरीद की लागत के बराबर हो सकती है। 2018 में हुए शोध से पता चला है कि आईटी रिफ्रेश दरों को अनुकूलित करके और  परिवेषक के उपयोग को बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है।

2011 में फेसबुक, रैकस्पेस और अन्य ने ग्रीनर आँकड़ा केंद्र कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए खुले मानकों को विकसित और प्रकाशित करने के लिए ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट (ओसीपी) की स्थापना की। परियोजना के हिस्से के रूप में फेसबुक ने अपने परिवेषक के अभिकल्पना प्रकाशित किए, जिसे उसने प्राइनविले में अपने पहले समर्पित आँकड़ा केंद्र के लिए बनाया था। अधिक प्रभावी हीट सिंक के लिए  परिवेषकों को लंबा छोड़ दिया स्थान बनाना और उन प्रशंसकों के उपयोग को सक्षम करना जो कम ऊर्जा के साथ अधिक हवा ले जाते हैं। वाणिज्यिक ऑफ-द-शेल्फ  परिवेषक नहीं खरीदने से, मदरबोर्ड पर अनावश्यक विस्तार स्लॉट और ग्राफिक्स कार्ड जैसे अनावश्यक घटकों के कारण ऊर्जा की खपत को भी बचाया गया था। 2016 में Google इस परियोजना में शामिल हुआ और इसके 48V DC उथले आँकड़ा केंद्र रैक के अभिकल्पना प्रकाशित किए। यह अभिकल्पना लंबे समय से Google आँकड़ा केंद्रों का हिस्सा रहा है। आमतौर पर आँकड़ा केंद्रों में लगाए गए कई ट्रांसफॉर्मर को हटाकर, Google ने ऊर्जा दक्षता में 30% की वृद्धि हासिल की थी। 2017 में OCP अभिकल्पना के लिए बनाए गए आँकड़ा केंद्र हार्डवेयर की बिक्री 1.2 बिलियन डॉलर से ऊपर थी और 2021 तक इसके 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

शक्ति और शीतलन विश्लेषण
आँकड़ा केंद्र के उपयोगकर्ता के लिए बिजली सबसे बड़ी आवर्ती लागत है। इसे 70 डिग्री फ़ारेनहाइट (21 डिग्री सेल्सियस) पर या उससे नीचे ठंडा करने से धन और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसके अलावा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता वाले वातावरण में अत्यधिक ठंडा करने वाले उपकरण उपकरण को उच्च मात्रा में नमी के संपर्क में ला सकते हैं जो परिपथरी में प्रवाहकीय तंतुओं पर नमक जमा की वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है।

एक शक्ति और शीतलन विश्लेषण, जिसे थर्मल मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है, विशिष्ट क्षेत्रों में सापेक्ष तापमान के साथ-साथ विशिष्ट परिवेश के तापमान को संभालने के लिए शीतलन प्रणाली की क्षमता को मापता है। एक शक्ति और शीतलन विश्लेषण हॉट स्पॉट, अधिक ठंडे क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो अधिक बिजली उपयोग घनत्व, उपकरण लोडिंग के ब्रेकपॉइंट, एक उठाए गए मंजिल रणनीति की प्रभावशीलता, और इष्टतम उपकरण स्थिति (जैसे एसी इकाइयों) को संभालने में मदद कर सकते हैं। आँकड़ा केंद्र भर में संतुलन तापमान। शक्ति शीतलन डेंसिटी इस बात का माप है कि केंद्र अधिकतम क्षमता पर कितने वर्ग फुटेज को ठंडा कर सकता है। आँकड़ा केंद्रों की शीतलन  परिवेषकों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है। शीतलन ऊर्जा सबसे कुशल आँकड़ा केंद्रों में कुल ऊर्जा खपत के 10% से भिन्न होती है और मानक एयर-कूल्ड आँकड़ा केंद्रों में 45% तक जाती है।

ऊर्जा दक्षता विश्लेषण
एक ऊर्जा दक्षता विश्लेषण आँकड़ा केंद्र आईटी और सुविधाओं के उपकरणों के ऊर्जा उपयोग को मापता है। एक विशिष्ट ऊर्जा दक्षता विश्लेषण उद्योग मानकों के विरुद्ध आँकड़ा केंद्र की शक्ति उपयोग प्रभावशीलता (PUE) जैसे कारकों को मापता है, अक्षमता के यांत्रिक और विद्युत स्रोतों की पहचान करता है, और वायु-प्रबंधन मेट्रिक्स की पहचान करता है। हालांकि, अधिकांश मौजूदा मेट्रिक्स और दृष्टिकोणों की सीमा यह है कि वे विश्लेषण में आईटी को शामिल नहीं करते हैं। केस स्टडीज से पता चला है कि आँकड़ा केंद्र में समग्र रूप से ऊर्जा दक्षता को संबोधित करके, प्रमुख क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं जो अन्यथा संभव नहीं हैं।

कम्प्यूटेशनल तरल गतिकी (सीएफडी) विश्लेषण
इस प्रकार का विश्लेषण संख्यात्मक मॉडलिंग का उपयोग करके प्रदर्शन और ऊर्जा खपत का आकलन करने के लिए आँकड़ा केंद्र के तापमान, वायु प्रवाह और दबाव व्यवहार की भविष्यवाणी करने वाले प्रत्येक आँकड़ा केंद्र में मौजूद अद्वितीय थर्मल स्थितियों को समझने के लिए परिष्कृत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। इन पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभावों की भविष्यवाणी करके, आँकड़ा केंद्र में सीएफडी विश्लेषण का उपयोग कम घनत्व वाले रैक के साथ मिश्रित उच्च घनत्व वाले रैक के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है और शीतलन संसाधनों, खराब बुनियादी ढांचे प्रबंधन प्रथाओं और एसी पर आगे के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुसूचित रखरखाव के लिए विफलता या एसी बंद।

थर्मल जोन मैपिंग
थर्मल ज़ोन मैपिंग आँकड़ा केंद्र में गर्म और ठंडे क्षेत्रों की त्रि-आयामी छवि बनाने के लिए सेंसर और अभिकलित्र मॉडलिंग का उपयोग करता है।

यह जानकारी आँकड़ा केंद्र उपकरण की इष्टतम स्थिति की पहचान करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण परिवेषकों को एक ठंडे क्षेत्र में रखा जा सकता है जो अनावश्यक एसी इकाइयों द्वारा सेवित है।

हरित आँकड़ा केंद्र
आँकड़ा केंद्र बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करते हैं, दो मुख्य उपयोगों द्वारा खपत होती है: वास्तविक उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति और फिर उपकरण को ठंडा करने के लिए आवश्यक शक्ति। शक्ति-दक्षता पहली श्रेणी को कम करती है।

प्राकृतिक तरीकों से शीतलन लागत में कमी में स्थान निर्णय शामिल हैं: जब ध्यान अच्छे फाइबर अनुयोजकता, बिजली के जाल  संयोजन और उपकरणों के प्रबंधन के लिए लोगों की एकाग्रता पर नहीं होता है, तो आँकड़ा केंद्र उपयोगकर्ताओं से मीलों दूर हो सकता है। Google या Facebook जैसे 'मास' आँकड़ा केंद्रों को जनसंख्या केंद्रों के पास होने की आवश्यकता नहीं है। आर्कटिक स्थान बाहरी हवा का उपयोग कर सकते हैं, जो शीतलन प्रदान करती है, अधिक लोकप्रिय हो रही है।

अक्षय बिजली स्रोत एक और प्लस हैं। इस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों वाले देश, जैसे: कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और स्विट्जरलैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग आँकड़ा केंद्रों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिटकॉइन माइनिंग को अक्षय ऊर्जा उत्पादन की स्थल पर आँकड़ा केंद्र बनाने के संभावित तरीके के रूप में देखा जा रहा है। बिटकॉइन ब्लॉकचैन पर लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए कटौती और क्लिप्ड ऊर्जा का उपयोग अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को एक और राजस्व धारा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

ऊर्जा का पुन: उपयोग
एयर कूल्ड आँकड़ा केंद्रों से आने वाली गर्मी का पुन: उपयोग करना बहुत मुश्किल है। इस कारण से, आँकड़ा केंद्र बुनियादी ढांचा अक्सर हीट पंप से लैस होते हैं हीट पंप का एक विकल्प पूरे आँकड़ा केंद्र में लिक्विड शीतलन को अपनाना है। विभिन्न तरल शीतलन तकनीकों को मिश्रित और मिलान किया जाता है ताकि पूरी तरह से तरल ठंडा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके जो पानी में सभी गर्मी को पकड़ लेता है। विभिन्न तरल प्रौद्योगिकियों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरल शीतलन (वाटर कूल्ड रैक), डायरेक्ट लिक्विड  शीतलन (डायरेक्ट-टू-चिप  शीतलन) और टोटल लिक्विड  शीतलन (तरल में पूर्ण विसर्जन,  परिवेषक इमर्सन  शीतलन देखें)। प्रौद्योगिकियों का यह संयोजन आँकड़ा केंद्र से उच्च तापमान वाले पानी के आउटपुट बनाने के लिए तापमान श्रृंखला परिदृश्यों के हिस्से के रूप में थर्मल कैस्केड के निर्माण की अनुमति देता है।

गतिशील आधारभूत संरचना
डायनेमिक बुनियादी ढांचा एक आँकड़ा केंद्र के भीतर बुद्धिमानी से, स्वचालित रूप से और सुरक्षित रूप से वर्कलोड को स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करता है कभी भी, कहीं भी, माइग्रेशन, प्रावधानीकरण, प्रदर्शन को बढ़ाने, या सह-स्थान सुविधाओं के निर्माण के लिए। यह रुकावट को कम करते हुए भौतिक या आभासी  पद्धति पर नियमित रखरखाव करने की सुविधा भी देता है। एक संबंधित अवधारणा है कंपोज़ेबल बुनियादी ढांचा, जो केवल जरूरत पड़ने पर ही उपलब्ध संसाधनों के गतिशील पुनर्विन्यास की अनुमति देता है।

पक्ष बेनिफिट्स में शामिल हैं
 * लागत कम करना
 * व्यापार निरंतरता और उच्च उपलब्धता को सुगम बनाना
 * क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग को सक्षम करना।

नेटवर्क बुनियादी ढांचा
आँकड़ा केंद्रों में संचार आज अक्सर आईपी प्रोटोकॉल सूट चलाने वाले नेटवर्क पर आधारित होते हैं। आँकड़ा केंद्र में राउटर और स्विच का एक सेट होता है जो परिवेषक और बाहरी दुनिया के बीच ट्रैफ़िक को ट्रांसपोर्ट करता है जो आँकड़ा केंद्र नेटवर्क आर्किटेक्चर के अनुसार जुड़े होते हैं। इंटरनेट  संयोजन की अतिरेक अक्सर दो या अधिक अपस्ट्रीम सेवा प्रदाताओं (मल्टीहोमिंग देखें) का उपयोग करके प्रदान की जाती है।

आँकड़ा केंद्र के कुछ परिवेषकों का उपयोग संगठन में आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक बुनियादी इंटरनेट और इंट्रानेट सेवाओं को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे, ई-मेल  परिवेषक, प्रॉक्सी  परिवेषक और डीएनएस  परिवेषक।

नेटवर्क सुरक्षा तत्व भी आमतौर पर तैनात किए जाते हैं: फायरवॉल, वीपीएन गेटवे, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, और इसी तरह। नेटवर्क और कुछ अनुप्रयोगों के लिए निगरानी प्रणाली भी आम हैं। आँकड़ा केंद्र के अंदर संचार की विफलता के मामले में अतिरिक्त ऑफ स्थल मॉनिटरिंग  पद्धति भी विशिष्ट हैं।

सॉफ्टवेयर/आँकड़ा समर्थन
आँकड़ा समर्थन के लिए गैर-पारस्परिक रूप से अनन्य विकल्प हैं:
 * स्थल पर
 * ऑफ स्थल

ऑन स्थल पारंपरिक है, और एक प्रमुख लाभ तत्काल उपलब्धता है।

ऑफ़ स्थल समर्थन संग्रहण
आँकड़ा समर्थन तकनीकों में आँकड़ा ऑफ़ स्थल की एन्क्रिप्टेड कॉपी होना शामिल है। आँकड़ा के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ हैं:
 * ग्राहक से आँकड़ा को भौतिक माध्यम, जैसे चुंबकीय टेप, और फिर टेप को कहीं और ले जाने के लिए लिखना।
 * समर्थन के दौरान आँकड़ा को सीधे किसी अन्य स्थल पर स्थानांतरित करना, उपयुक्त लिंक का उपयोग करना
 * "क्लाउड में" आँकड़ा अपलोड करना

प्रमापीय आँकड़ा केंद्र
त्वरित परिनियोजन या आपदा पुनर्प्राप्ति के लिए, कई बड़े हार्डवेयर विक्रेताओं ने मोबाइल/प्रमापीय समाधान विकसित किए हैं जिन्हें स्थापित किया जा सकता है और बहुत कम समय में चालू किया जा सकता है।

यह भी देखें
• Colocation centre

• Computer cooling

• Data center management

• Disaster recovery

• Dynamic infrastructure

• Electrical network

• Internet exchange point

• Internet hosting service

• Microsoft underwater data center

• Neher–McGrath method

• Network operations center

• Open Compute Project, by Facebook

• Peering

• Server farm

• Server room

• Server Room Environment Monitoring System

• Telecommunications network

• Utah Data Center

• Web hosting service

बाहरी संबंध

 * Lawrईएनce Berkeley Lab - Research, developmईएनt, demonstration, and deploymईएनt of ईएनergy-efficiईएनt technologies and practices for data cईएनters
 * DC Power For Data Cईएनters Of The Future - FAQ: 380VDC testing and demonstration at a Sun data cईएनter.
 * White Paper - Property Taxes: The New Challईएनge for Data Cईएनters
 * The European Commission H2020 EURECA Data Cईएनtre Project - Data cईएनtre ईएनergy efficiईएनcy guidelines, extईएनsive online training material, case studies/lectures (under evईएनts page), and tools.