गैसीय आग दमन

गैसीय आग दमन, जिसे स्वच्छ एजेंट आग दमन भी कहा जाता है, आग बुझाने के लिए अक्रिय गैसों और रासायनिक एजेंटों के उपयोग का वर्णन करने वाला शब्द है। ये एजेंट यूएस में राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ  (एनएफपीए) स्टैंडर्ड फॉर क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स - एनएफपीए 2001 द्वारा नियंत्रित होते हैं, अन्य जगहों पर विभिन्न मानकों और विनियमों के साथ। सिस्टम में आमतौर पर एजेंट, एजेंट स्टोरेज कंटेनर, एजेंट रिलीज़ वाल्व,  आग डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम (वायरिंग कंट्रोल पैनल, एक्चुएशन सिग्नलिंग), एजेंट डिलीवरी पाइपिंग और एजेंट फैलाव नोजल होते हैं।

सिद्धांत
एजेंटों द्वारा आग बुझाने के लिए चार साधनों का उपयोग किया जाता है। वे अग्नि चतुष्फलक पर कार्य करते हैं :
 * ईंधन की कमी या अलगाव। वर्तमान में कोई एजेंट आग बुझाने के प्राथमिक साधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करता है।
 * गर्मी में कमी। प्रतिनिधि एजेंट: क्लीन एजेंट FS 49 C2 (NAF S 227, MH227, FM-200), Novec 1230, pentafluoroethane (NAF S125, ECARO-25)।
 * ऑक्सीजन की कमी या अलगाव: प्रतिनिधि एजेंट: आर्गोनाइट / IG-55 (ProInert),  कार्बन डाईऑक्साइड, Inert Gas 541 IG-541 Inergen, और IG-100 (NN100)।
 * उपरोक्त घटकों की श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकना। प्रतिनिधि एजेंट: FE-13, 1,1,1,2,3,3,3-हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन, FE-25, हेलोएल्केन्स, ब्रोमोट्रिफ्लोरोमीथेन, ट्राइफ्लुओरियोडोमीथेन, NAF P-IV, NAF S-III, NAF S 125, NAF S 227, और ट्रायोडाइड (ट्राइफ्लुओरियोडोमेथेन)।

आवेदन
मोटे तौर पर, बुझाने वाले एजेंट को लागू करने के दो तरीके हैं: कुल बाढ़ और स्थानीय आवेदन:


 * टोटल फ्लडिंग सिद्धांत पर काम करने वाली प्रणालियाँ आग बुझाने के लिए पर्याप्त एजेंट (हवा में एजेंट का आयतन प्रतिशत) की सांद्रता प्राप्त करने के लिए तीन आयामी संलग्न स्थान पर बुझाने वाले एजेंट को लागू करती हैं। इस प्रकार की प्रणालियाँ पता लगाने और संबंधित नियंत्रणों द्वारा या मैन्युअल रूप से सिस्टम एक्चुएटर के संचालन द्वारा स्वचालित आग दमन हो सकती हैं।
 * एक स्थानीय अनुप्रयोग सिद्धांत पर काम करने वाली प्रणालियाँ एक आग बुझाने वाले एजेंट को सीधे आग पर (आमतौर पर एक दो आयामी क्षेत्र), या तीन आयामी क्षेत्र में आग लगने वाले पदार्थ या वस्तु के आसपास लगाती हैं। कुल बाढ़ डिजाइन से स्थानीय अनुप्रयोग में मुख्य अंतर अग्नि स्थान को घेरने वाली भौतिक बाधाओं की अनुपस्थिति है।

स्वचालित अग्निशामक प्रणालियों के संदर्भ में, स्थानीय अनुप्रयोग आम तौर पर उन प्रणालियों के उपयोग को संदर्भित करता है जो मैन्युअल रूप से संचालित पहिएदार या पोर्टेबल अग्निशामकों के उपयोग के बजाय उनके उपयोग से कुछ समय पहले समाप्त हो गए हैं, हालांकि एजेंट वितरण की प्रकृति समान है और कई स्वचालित सिस्टम मैन्युअल रूप से भी सक्रिय हो सकते हैं। पोर्टेबल स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली के साथ लाइनें कुछ धुंधली हैं, हालांकि ये आम नहीं हैं।

कक्ष अखंडता परीक्षण
गैस अग्नि शमन प्रणाली के संयोजन में कक्ष अखंडता परीक्षण (RIT) की भी आवश्यकता होती है। आरआईटी यह सुनिश्चित करता है कि आग लगने की स्थिति में, दमन प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कमरे का नियंत्रण पर्याप्त है। आरआईटी कमरे या बाड़े के भीतर दबाव बनाकर काम करता है जहां दमन प्रणाली स्थापित की गई है और यह सुनिश्चित करता है कि गैस इतनी जल्दी कमरे से बाहर न निकले कि वह आग बुझाने में असमर्थ हो।

घुटन
एक बुझाने वाली प्रणाली जो मुख्य रूप से अक्रिय गैसों पर आधारित होती है, जैसे या नाइट्रोजन, संलग्न स्थानों में घुटन का खतरा प्रस्तुत करता है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इन स्थानों में निष्क्रिय गैस के रिसाव से लोगों की मौत हुई है। फायर कोड के अनुसार स्थापित होने पर सिस्टम का एक उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, अतिरिक्त जीवन सुरक्षा प्रणालियां आमतौर पर चेतावनी अलार्म के साथ स्थापित की जाती हैं जो एजेंट रिलीज से पहले होती है। चेतावनी, आमतौर पर एक श्रव्य और दृश्य चेतावनी, संलग्न स्थान को तत्काल खाली करने की सलाह देती है। पूर्व निर्धारित समय के बाद, एजेंट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक निरस्त स्विच को सक्रिय करके इसे रोका जा सकता है, जो उलटी गिनती को सक्रिय होने तक रोक देता है, जिससे हर कोई क्षेत्र खाली कर सकता है। इन प्रणालियों के रखरखाव के दौरान दुर्घटनाएँ भी हुई हैं, इसलिए पहले से ही उचित सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। इन गैसों के कारण सकारात्मक दबाव और/या नकारात्मक प्रभाव खिड़कियों और दीवारों को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अक्रिय गैसों पर ओवर / अंडर प्रेशर वेंट अनिवार्य हैं और सिंथेटिक एजेंटों पर इसकी आवश्यकता हो सकती है। ये संरक्षित स्थान की भौतिक शक्ति पर काम कर रहे हैं और आकार में भिन्न हैं।

दुर्घटनाएं
इटालियन वर्कर्स कम्पेंसेशन अथॉरिटी और इटालियन फायर ब्रिगेड (पिकोलो एट अल।, 2018) द्वारा किए गए एक अध्ययन में अक्रिय गैस आग दमन प्रणालियों के कारण 12 अलग-अलग दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है, जिसमें कई मामलों में गंभीर चोटें आई हैं। विश्लेषण किए गए मामलों से, यह निर्धारित किया गया था कि तकनीकी मानकों के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित प्रणाली की उपस्थिति में भी अक्रिय गैस प्रणालियों का अधिक दबाव एक जोखिम का गठन कर सकता है। 20 सितंबर, 2018 को, Arezzo (इटली) में राज्य अभिलेखागार में स्थित आग दमन प्रणाली से एक अक्रिय गैस रिसाव के बाद दो लोगों की मौत हो गई। 8 जुलाई 2013 को एक हर्टफोर्डशायर (यू.के.) निर्माण स्थल के माध्यम से आर्गोनाइट सिलेंडरों का विस्फोट हुआ, जिसमें एक प्लम्बर की मौत हो गई और छह अन्य श्रमिक घायल हो गए। रेड बी मीडिया की लंदन, इंग्लैंड में उनके बाहर खेलो  के साथ एक बड़ी घटना हुई, जिसका उपयोग बीबीसी टेलीविजन, चैनल 4, चैनल 5 (ब्रिटिश टीवी चैनल) और पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा किया जाता है। प्रसारणकर्ता रेड बी के सर्वर (कंप्यूटिंग) पर कार्यक्रम और निरंतरता (प्रसारण) अपलोड करते हैं और फिर टीवी और ऑनलाइन पर प्रसारित करते हैं। 25 सितंबर 2021 को सुविधा में एक गैसीय आग दमन प्रणाली चालू हो गई, जिससे सेवा की हानि हुई। यह पाया गया कि गैस रिलीज नोजल से शॉक वेव ने सर्वर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप हार्ड ड्राइव नष्ट हो गए थे।

यह भी देखें

 * अग्नि सुरक्षा
 * आग से बचाव के लिए हाइपोक्सिक एयर तकनीक

बाहरी संबंध

 * Fire Suppression Systems Association
 * National Fire Protection Association
 * EPA U.S. Environmental Protection Agency