एमसी4 कनेक्टर

MC4 कनेक्टर एकल-संपर्क विद्युत कनेक्टर हैं जिनका उपयोग आमतौर पर सौर पैनलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। MC4 में MC निर्माता मल्टी-कॉन्टैक्ट (अब Stäubli|Stäubli Electrical Connectors) और 4 का मतलब 4 मिमी व्यास वाले कॉन्टैक्ट पिन से है। MC4s पैनल के तारों को हाथ से एक साथ आसन्न पैनलों से संगत कनेक्टर्स को धक्का देकर आसानी से बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल खींचे जाने पर वे गलती से डिस्कनेक्ट न हों। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड (NEC) और PV कनेक्टर्स के लिए UL6703 मानक निर्दिष्ट करते हैं कि क्रॉस-मेटिंग के खतरों से बचने के लिए कनेक्टर्स को एक ही प्रकार और ब्रांड से होना चाहिए। इसके अलावा, आईईसी 62548 'पीवी सिस्टम के लिए डिजाइन आवश्यकताओं' के लिए पीवी कनेक्टर्स को एक ही मूल के होने की आवश्यकता होती है। मूल रूप से 600V के लिए रेट किया गया, MC4 कनेक्टर के नए संस्करण 1500V पर रेट किए गए हैं, जो लंबी श्रृंखला स्ट्रिंग्स बनाने की अनुमति देता है।

पृष्ठभूमि
MC4 कनेक्टर MC3 कनेक्टर्स के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें 1996 में मल्टी-कॉन्टैक्ट द्वारा विकसित किया गया था। MC3 मल्टी-कॉन्टैक्ट का संक्षिप्त नाम है और 3 मिमी कॉन्टैक्ट पिन के साथ इसका आकार 3 मिमी पीवी कनेक्टर है। MC3 की प्रमाणन रेटिंग (1000VIEC/600V UL) और 30A (10AWG PV केबल) थी। MC3 कनेक्टर्स को 2016 में बंद कर दिया गया था। MC4 नाम मल्टी-कॉन्टैक्ट और इसके आकार 4mm PV कनेक्टर्स के लिए खड़ा था, जिसे 2004 में मल्टी-कॉन्टैक्ट द्वारा पेश किया गया था।

जबकि बैटरी चार्ज हो रहा है  और इसी तरह के कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे सौर पैनलों को विशेष कनेक्टर्स की आवश्यकता नहीं हो सकती है, बड़े सिस्टम आमतौर पर पैनलों को श्रृंखला में एक साथ तार बनाने के लिए जोड़ते हैं। अतीत में, यह पैनल के पीछे एक छोटा विद्युत बॉक्स खोलकर और उपयोगकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए तारों को पेंच टर्मिनलों से जोड़कर पूरा किया गया था। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार के नंगे टर्मिनलों की संख्या 50 तक सीमित हैV या राष्ट्रीय विद्युत संहिता (NEC) द्वारा कम। 50V से ऊपर केवल एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन ही कनेक्शन बना सकता है. इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कनेक्शन पानी के रिसाव, विद्युत जंग और तारों पर यांत्रिक तनाव के कारण होने वाली समस्याओं के अधीन थे।

2000 के दशक की शुरुआत में, कई कंपनियों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए उत्पाद पेश किए। इन प्रणालियों में, जंक्शन बॉक्स को सील कर दिया गया था और केबल ग्रंथि का उपयोग करके दो तारों को स्थायी रूप से जोड़ा गया था। केबल पीवी कनेक्टर्स के साथ समाप्त हो गए जो एक सुविधा ग्रहण की परिभाषा को पूरा करते थे, जिसका अर्थ है कि वे (कानूनी रूप से) किसी के द्वारा एक साथ जुड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान दो कनेक्टर कुछ सामान्य हो गए, रेडॉक्स कनेक्टर और MC3 कनेक्टर, जो अनिवार्य रूप से मौसम-सील फोनो जैक की तरह दिखते थे।

2008 में, एनईसी ने पीवी कनेक्टर्स को लोड के तहत खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीवी कनेक्टर्स को प्रमाणित, उत्पाद विशिष्ट उपकरणों द्वारा नियंत्रित सकारात्मक लॉकिंग तंत्र शामिल करने की आवश्यकता थी। रेडॉक्स, एक यूरोपीय निर्माता, ने इस विनिर्देश का जवाब नहीं दिया और तब से बाजार से गायब हो गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो यूएस-आधारित कंपनियों, टीई कनेक्टिविटी और मल्टी-कॉन्टैक्ट ने नए कनेक्टर पेश करके प्रतिक्रिया दी। MC3 PV कनेक्टर में इन आवश्यकताओं की कमी थी। बाद में, 2004 में लॉन्च किए गए MC4 PV कनेक्टर ने इन सकारात्मक लॉकिंग तंत्रों को प्रदान किया, जिससे व्यापक बाजार स्वीकृति प्राप्त हुई।

टायको सोलरलोक | टायको का सोलरलोक 2000 के दशक के अंत में एक अवधि के लिए बाजार का नेता बन गया, लेकिन कई कारकों ने इसे बाजार से धकेलने की साजिश रची। इनमें से तथ्य यह था कि सिस्टम में केबल और तारों के दो सेट थे, जिससे क्षेत्र में काफी झुंझलाहट होती थी जब विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। 2011 तक, MC4 पहले से ही एक मजबूत नेतृत्व की स्थिति में था, जिसके कारण कई अन्य कनेक्टर विक्रेताओं के उत्पादों की शुरुआत हुई। 2022 तक, Staubli Electrical Connectors के पास इसके वैश्विक बाजार शेयरों का 50% हिस्सा है।

विवरण
MC4 सिस्टम में एक प्लग और सॉकेट डिज़ाइन होता है। प्लग और सॉकेट के धातु संपर्क प्लास्टिक इंसुलेटर के अंदर होते हैं - प्लग धातु संपर्क एक बेलनाकार इन्सुलेटर के अंदर होता है जो सॉकेट की तरह दिखता है, और सॉकेट धातु संपर्क एक चौकोर जांच के अंदर होता है जो प्लग के रूप में दिखाई देता है। सॉकेट में दो प्लास्टिक लॉकिंग टैब होते हैं जिन्हें प्लग कनेक्टर के सामने छेद में डालने के लिए केंद्रीय जांच की ओर थोड़ा सा दबाना पड़ता है। जब दोनों को एक साथ धकेला जाता है, तो उंगलियां छेदों में तब तक खिसकती हैं जब तक कि वे प्लग कनेक्टर के किनारे एक पायदान तक नहीं पहुंच जातीं, जहां वे दोनों को एक साथ लॉक करने के लिए बाहर की ओर निकल जाती हैं।

उचित सील के लिए, MC4 का उपयोग सही व्यास के केबल के साथ किया जाना चाहिए। केबल आम तौर पर डबल-इन्सुलेट (इन्सुलेशन प्लस ब्लैक शीथ) और यूवी और उच्च तापमान प्रतिरोधी दोनों होते हैं (ज्यादातर केबल सूरज की रोशनी से सुरक्षा के बिना बाहर उपयोग किए जाने पर खराब हो जाते हैं)। कनेक्टर्स आमतौर पर क्रिम्प (जॉइनिंग) द्वारा जुड़े होते हैं, हालांकि सोल्डरिंग भी संभव है।

MC4 कनेक्टर को 1500 पर UL रेट किया गया हैवी डीसी और 95 तक6AWG PV केबल के साथ A। MC4-Evo 2 की UL और IEC दोनों सर्टिफिकेशन रेटिंग 1500 हैवी डीसी और 70 तक10mm² PV केबल के साथ A, जोड़े में उपयोग किए गए कंडक्टर के आकार पर निर्भर करता है।

आवेदन और सुरक्षा
Staubli's (पूर्व में मल्टी-कॉन्टैक्ट) MULTILAM टेक्नोलॉजी का दावा है कि लगातार स्प्रिंग दबाव विश्वसनीय कम संपर्क प्रतिरोध प्रदान करता है। [उद्धरण वांछित] हालांकि, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें लोड के तहत कभी भी कनेक्ट या डिस्कनेक्ट न करें, यहां तक ​​कि लो-वोल्टेज (12–48) पर भीवी) सिस्टम। एक विद्युत चाप बन सकता है जो पिघल सकता है और संपर्क सामग्री को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रतिरोध और बाद में अति ताप हो सकता है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष धारा (DC) चाप में बनी रहती है, जबकि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा (AC) शून्य-क्रॉसिंग वोल्टेज बिंदु पर अधिक आसानी से स्वतः बुझ जाती है।

पैनलों के बड़े सरणी आमतौर पर श्रृंखला में परस्पर जुड़े होते हैं, जो 17 उत्पन्न करने वाले पैनलों के तारों से बने होते हैंबी 50V प्रत्येक, 600 तक समग्र वोल्टेज के साथ{{nbsp}वी प्रति स्ट्रिंग या 1500{{nbsp}उच्च वोल्टेज पैनलों के साथ विशेष बड़े सरणियों में वी।

MC4 कनेक्टर्स पर इंस्टॉलेशन मैनुअल MC4 कनेक्टर्स के साथ नॉन-स्टौबली कनेक्टर्स का उपयोग करने से बचने का निर्देश देता है। उत्पाद प्रमाणन और निर्माता की वारंटी केवल तभी लागू होती है जब MC4 कनेक्टर Staubli Electrical Connectors द्वारा बनाए गए उसी प्रकार के कनेक्टर्स से जुड़े हों और मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया हो।

यह भी देखें

 * डेज़ी चेन (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
 * डीसी कनेक्टर