संघनक बॉयलर

कंडेनसिंग बॉयलर वॉटर हीटर हैं जो सामान्यतः हीटिंग प्रणाली के लिए उपयोग किए जाते हैं जो गैस या तेल से ईंधन भरते हैं। जब सही परिस्थितियों में संचालित किया जाता है, तो हीटिंग प्रणाली परिसंचरण पानी को पहले से गरम करने के लिए हीट एक्सचेंजर में निकास गैसों में पाए जाने वाले संघनन जल वाष्प द्वारा उच्च दक्षता (उच्च ताप मान पर 90% से अधिक) प्राप्त कर सकता है। यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को पुनः प्राप्त करता है, जो अन्यथा व्यर्थ हो जाती। कंडेनसेट को नाले में भेजा जाता है। कई देशों में, संघनक बॉयलरों का उपयोग अनिवार्य है या वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ प्रोत्साहित किया जाता है।

संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक से काम करने के लिए, परिसंचारी पानी का वापसी तापमान लगभग होना चाहिए 55 C या उससे कम होना चाहिए, इसलिए संघनक बॉयलरों को अधिकांशतः कम तापमान पर चलाया जाता है 70 C या नीचे, जिसके लिए गैर संघनक बॉयलरों की तुलना में बड़े पाइप और रेडिएटर की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी, पारंपरिक गैर-संघनक बॉयलर की तुलना में आंशिक संघनक भी अधिक कुशल है।

परिचालन सिद्धांत
पारंपरिक बॉयलर में, ईंधन जलाया जाता है और उत्पादित गर्म गैसें हीट एक्सचेंजर से होकर गुजरती हैं, जहां उनकी अधिकांश गर्मी पानी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है।

दहन प्रक्रिया में उत्पन्न गर्म गैसों में से एक जल वाष्प (भाप) है, जो ईंधन की हाइड्रोजन सामग्री को जलाने से उत्पन्न होती है। संघनक बॉयलर इस जल वाष्प को तरल पानी में संघनित करके अपशिष्ट गैसों से अतिरिक्त गर्मी निकालता है, इस प्रकार वाष्पीकरण की अपनी गुप्त गर्मी को पुनः प्राप्त करता है। दक्षता में सामान्य वृद्धि 10-12% तक हो सकती है। जबकि संघनक प्रक्रिया की प्रभावशीलता बॉयलर में लौटने वाले पानी के तापमान के आधार पर भिन्न होती है, यह हमेशा गैर-संघनक बॉयलर के रूप में कम से कम कुशल होती है।

उत्पादित घनीभूत थोड़ा अम्लीय (3-5 पीएच) है, इसलिए उपयुक्त सामग्री का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां तरल उपस्थित है। उच्च तापमान पर एल्यूमीनियम मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में, प्लास्टिक सबसे अधिक लागत प्रभावी होते हैं (उदाहरण के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड#अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड (यूपीवीसी) और पोलीप्रोपलीन)। कंडेनसेट के उत्पादन के लिए हीट एक्सचेंजर कंडेनसेट ड्रेनेज प्रणाली की स्थापना की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट स्थापना में, संघनक और गैर-संघनक बॉयलर के बीच यही एकमात्र अंतर है।

आर्थिक रूप से संघनक बॉयलर के ताप विनिमायक का निर्माण करने के लिए (और उपकरण को स्थापना के समय प्रबंधनीय बनाने के लिए), इसके आउटपुट के लिए सबसे छोटे व्यावहारिक आकार को प्राथमिकता दी जाती है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उच्च दहन पक्ष प्रतिरोध वाले ताप विनिमायक होते हैं, जिन्हें संकीर्ण मार्ग से उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकांशतः दहन पंखे के उपयोग की आवश्यकता होती है। इससे फ़्लू प्रणाली के लिए ऊर्जा प्रदान करने का भी लाभ मिला है क्योंकि निष्कासित दहन गैसें सामान्यतः 100 डिग्री सेल्सियस (212 डिग्री फ़ारेनहाइट) से कम होती हैं और इस तरह, हवा के करीब घनत्व होता है, जिसमें थोड़ा उछाल होता है। दहन पंखा निकास गैस को बाहर पंप करने में सहायता करता है।

उपयोग
संघनक बॉयलर अब बड़े माप पर यूरोप में घरेलू केंद्रीय ताप प्रणालियों को शक्ति प्रदान करने में पारंपरिक डिजाइनों की जगह ले रहे हैं और कुछ हद तक उत्तरी अमेरिका में। नीदरलैंड उन्हें व्यापक रूप से अपनाने वाला पहला देश था। यूरोप में, दबाव समूहों और ऊर्जा उपयोग को कम करने से संबंधित सरकारी निकायों द्वारा उनकी स्थापना की जोरदार वकालत की जाती है। यूनाइटेड किंगडम में, उदाहरण के लिए, 2005 के बाद से इंग्लैंड और वेल्स में लगाए गए सभी नए गैस सेंट्रल-हीटिंग बॉयलर उच्च दक्षता वाले संघनक बॉयलर होने चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। ; अप्रैल 2007 से तेल से चलने वाले बॉयलरों पर समान नियम प्रयुक्त होते हैं (गर्म हवा केंद्रीय हीटिंग प्रणाली इन नियमों से मुक्त हैं)। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघनक बॉयलरों की स्थापना और कुछ राज्यों में बिजली कंपनियों से अतिरिक्त छूट के लिए संघीय कर क्रेडिट है। पश्चिमी कनाडा में, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता अब इन प्रणालियों को बहु-इकाई आवासों में स्थापित करने पर ऊर्जा छूट प्रदान करते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप हुआ है संघनक उपकरण के साथ आधुनिक बॉयलर प्रतिष्ठानों की बढ़ी हुई रेट्रोफिटिंग।

दक्षता
कंडेनसिंग बॉयलर निर्माताओं का प्रमाणित है कि 98% तक थर्मल दक्षता प्राप्त की जा सकती है, पारंपरिक डिजाइनों (ईंधन के उच्च ताप मूल्य के आधार पर) के साथ 70% -80% की तुलना में। विशिष्ट मॉडल लगभग 90% दक्षता प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा दक्षता के लिए उच्चतम उपलब्ध श्रेणियों में संघनक गैस बॉयलर के अधिकांश ब्रांडों को लाता है। यूके में, यह एसइडीबीयुके (यूके में घरेलू बॉयलरों की मौसमी दक्षता) है बैंड ए दक्षता रेटिंग, जबकि उत्तरी अमेरिका में वे सामान्यतः इको लोगो या ऊर्जा सितारा प्रमाणन प्राप्त करते हैं।

बॉयलर का प्रदर्शन गर्मी हस्तांतरण की दक्षता पर आधारित है और बॉयलर के आकार/आउटपुट और एमिटर के आकार/आउटपुट पर अत्यधिक निर्भर है। प्रणाली डिजाइन और स्थापना महत्वपूर्ण हैं। बॉयलर के बीटीयू/एचआर आउटपुट से विकिरण का मिलान और एमिटर/रेडिएटर डिजाइन तापमान पर विचार करने से अंतरिक्ष और घरेलू जल तापन प्रणाली की समग्र दक्षता निर्धारित होती है।

दक्षता में गिरावट का कारण यह है कि हीटिंग प्रणाली का डिज़ाइन और कार्यान्वयन 55 डिग्री सेल्सियस (131 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक के बॉयलर में रिटर्न वॉटर (हीट ट्रांसफर फ्लूइड) तापमान देता है, जो हीट एक्सचेंजर में महत्वपूर्ण संघनन को रोकता है। इंस्टालर्स और मालिकों दोनों की बेहतर शिक्षा से रिपोर्ट किए गए प्रयोगशाला मूल्यों के प्रति दक्षता बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधन कनाडा इन बॉयलरों का बेहतर उपयोग करने के तरीके भी सुझाता है, जैसे अंतरिक्ष और जल तापन प्रणालियों का संयोजन। कुछ बॉयलर (जैसे पॉटरटन) को दो प्रवाह तापमानों के बीच स्विच किया जा सकता है जैसे कि 63 डिग्री सेल्सियस (145 डिग्री फारेनहाइट) और 84 डिग्री सेल्सियस (183 डिग्री फारेनहाइट), केवल पूर्व पूरी तरह से संघनित होता है। यद्यपि, बॉयलर सामान्यतः डिफ़ॉल्ट रूप से उच्च प्रवाह तापमान के साथ स्थापित होते हैं क्योंकि घरेलू गर्म पानी के सिलेंडर को सामान्यतः 60 डिग्री सेल्सियस (140 डिग्री फारेनहाइट) तक गर्म किया जाता है, और केवल तीन डिग्री अधिक प्रवाह तापमान के साथ इसे प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है। फिर भी, पारंपरिक बॉयलर की तुलना में आंशिक संघनक भी अधिक कुशल है।

अधिकांश गैर-संघनक बॉयलरों को सरल नियंत्रण परिवर्तनों के माध्यम से संघनित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसा करने से ईंधन की खपत अधिक कम हो जाएगी, किन्तु कंडेनसेट की संक्षारक प्रकृति के कारण पारंपरिक उच्च तापमान वाले बॉयलर के किसी भी हल्के स्टील या कच्चा लोहा घटकों को जल्दी से नष्ट कर देगा। इस कारण से, अधिकांश संघनक बॉयलर ताप-विनिमायक स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम/सिलिकॉन मिश्र धातु से बने होते हैं। बाहरी स्टेनलेस स्टील के अर्थशास्त्रियों को संघनक क्षमता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए गैर-संघनक बॉयलरों में रेट्रोफिट किया जा सकता है। तापमान नियंत्रण वाल्व का उपयोग बॉयलर के अंदर थर्मल शॉक या संघनन से बचने के लिए गर्म आपूर्ति वाले पानी को रिटर्न में मिलाने के लिए किया जाता है।

बॉयलर में वापसी का तापमान जितना कम होगा, उसके संघनक मोड में होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि वापसी तापमान को लगभग 55 डिग्री सेल्सियस (131 डिग्री फारेनहाइट) से नीचे रखा जाता है, तो बॉयलर अभी भी कंडेनसिंग मोड में होना चाहिए जिससे चमकदार फर्श और यहां तक ​​कि पुराने कच्चा लोहा रेडिएटर जैसे कम तापमान वाले अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी के लिए अच्छा मेल बन सकें।

नए घरेलू संघनक बॉयलरों के अधिकांश निर्माता बुनियादी फिट सभी नियंत्रण प्रणाली का उत्पादन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बॉयलर संघनक मोड में केवल प्रारंभिक ताप-अप पर चलता है, जिसके बाद दक्षता कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण अभी भी पुराने मॉडलों से अधिक होना चाहिए (बिल्डिंग रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित तीन दस्तावेज़ देखें: सूचना पत्र 10-88 और 19-94; सामान्य सूचना पत्रक 74; डाइजेस्ट 339। एप्लिकेशन मैनुअल एएम3 1989 भी देखें: संघनक बॉयलर द्वारा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स)। इसके विपरीत मौसम क्षतिपूर्ति प्रणालियों को अंदर, बाहर, बॉयलर इनलेट और बॉयलर आउटलेट तापमान के आधार पर प्रणाली को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नियंत्रण
घरेलू संघनक बॉयलर का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह सबसे किफायती और ईंधन कुशल तरीके से संचालित होता है। बर्नर सामान्यतः लोड से मिलान करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए बर्नर के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए अंतर्निहित तर्क के साथ अंतःस्थापित प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं।

लगभग सभी में मॉड्यूलेटिंग बर्नर हैं। ये मांग से मेल खाने के लिए बिजली को कम करने की अनुमति देते हैं। बॉयलर में टर्नडाउन अनुपात होता है जो अधिकतम बिजली उत्पादन का न्यूनतम बिजली उत्पादन का अनुपात होता है जिसके लिए दहन को बनाए रखा जा सकता है। यदि नियंत्रण प्रणाली यह निर्धारित करती है कि मांग न्यूनतम बिजली उत्पादन से कम हो जाती है, तो बॉयलर तब तक बंद रहेगा जब तक पानी का तापमान गिर नहीं जाता है, और फिर फिर से जलेगा और पानी को गर्म करेगा।

विश्वसनीयता
कंडेनसिंग बॉयलरों को कम विश्वसनीय होने के लिए प्रतिष्ठा का प्रमाणित किया जाता है और इंस्टॉलर और प्लंबर द्वारा काम किए जाने पर भी हानि हो सकता है जो उनके ऑपरेशन को समझ नहीं सकते हैं। यूके स्थित बिल्डिंग रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (देखें #बिल्डिंग रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट) द्वारा किए गए शोध से अविश्वसनीयता के दावों का खंडन किया गया है।

विशेष रूप से, 'प्लमिंग' की समस्या संघनित बॉयलरों की प्रारंभिक स्थापनाओं के साथ उत्पन्न हुई, जिसमें संघनित वाष्प का सफेद प्लम (मामूली बूंदों के रूप में) आउटलेट फ़्लू पर दिखाई देता है। यद्यपि बॉयलर के संचालन के लिए महत्वहीन, दृश्यमान प्लमिंग एक सौंदर्य संबंधी मुद्दा था जिसने बॉयलरों को संघनित करने के लिए बहुत विरोध किया।

अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा घनीभूत तरल की मामूली (पीएच 3-4) अम्लता है। जहां यह बॉयलर के हीट एक्सचेंजर के सीधे संपर्क में है, विशेष रूप से पतली एल्यूमीनियम शीट के लिए, यह पारंपरिक गैर-संघनक बॉयलरों की तुलना में अधिक तेजी से जंग को जन्म दे सकता है। पुराने बॉयलरों ने शीट के अतिरिक्त मोटे कास्ट हीट एक्सचेंजर्स का भी उपयोग किया हो सकता है, जिसमें उनकी प्रतिक्रिया के लिए धीमा समय स्थिरांक था, किन्तु वे किसी भी जंग के लिए, अपने बड़े माप पर प्रतिरोधी भी थे। घनीभूत की अम्लता का मतलब है कि केवल कुछ सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है: स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम उपयुक्त हैं, हल्के स्टील, तांबे या कच्चा लोहा नहीं हैं। खराब डिजाइन या निर्माण मानकों ने कुछ प्रारंभिक संघनक बॉयलरों के ताप विनिमायकों को कम लंबे समय तक चलने वाला बना दिया हो सकता है।

एल्यूमीनियम या स्टेनलेस स्टील हीट एक्सचेंजर्स के साथ संघनित बॉयलरों में गर्मी हस्तांतरण द्रव के प्रारंभिक परीक्षण और वार्षिक निगरानी की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। एंटी-जंग और बफरिंग एजेंट के साथ थोड़ा क्षारीय (पीएच 8 से 9) तरल का रखरखाव एल्यूमीनियम हीट एक्सचेंजर के क्षरण को कम करता है। कुछ पेशेवरों का मानना ​​है कि हीट एक्सचेंजर के दहन पक्ष पर उत्पादित कंडेनसेट एल्यूमीनियम हीट एक्सचेंजर को खराब कर सकता है और बॉयलर के जीवन को छोटा कर सकता है। वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि एल्यूमीनियम हीट एक्सचेंजर्स के साथ संघनित बॉयलर लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं।

भवन शोध प्रतिष्ठान
भवन अनुसंधान प्रतिष्ठान, जो कि यूके का बिल्डिंग उद्योग के लिए प्रमुख अनुसंधान निकाय है, ने घरेलू संघनक बॉयलरों पर पत्रक तैयार किया। बिल्डिंग रिसर्च प्रतिष्ठान के अनुसार:
 * आधुनिक संघनक बॉयलर मानक बॉयलरों के समान विश्वसनीय हैं
 * संघनक बॉयलरों की सेवा करना अब अधिक कठिन नहीं है, न ही उन्हें अधिक लगातार सर्विसिंग की आवश्यकता होती है
 * सर्विसिंग महंगा नहीं है; घनीभूत नाली के सही कार्य की जांच करना एकमात्र (मामूली) अतिरिक्त कार्य है
 * संघनक बॉयलरों को स्थापित करना कठिन नहीं है
 * सभी परिचालन स्थितियों के अनुसार, संघनक बॉयलर मानक बॉयलरों की तुलना में हमेशा अधिक कुशल होते हैं

निकास
संघनक बॉयलर से निकाला गया कंडेनसेट अम्लीय होता है, जिसका पीएच 3 और 4 के बीच होता है। संघनक बॉयलरों को ऑपरेशन के समय उत्पादित कंडेनसेट के लिए ड्रेनपाइप की आवश्यकता होती है। इसमें वाष्प जाल के साथ बहुलक पाइप की छोटी लंबाई होती है जिससे निकास गैसों को भवन में निष्कासित होने से रोका जा सके। घनीभूत की अम्लीय प्रकृति लोहे की नलसाजी, अपशिष्ट पाइप और कंक्रीट के फर्श को ढालने के लिए संक्षारक हो सकती है किन्तु इसमें रहने वालों के लिए कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं है। पीएच को स्वीकार्य स्तर तक बढ़ाने के लिए सामान्यतः संगमरमर या चूना पत्थर कुल या चिप्स (क्षारीय) से भरे प्लास्टिक कंटेनर से युक्त न्यूट्रलाइज़र स्थापित किया जा सकता है। यदि ग्रेविटी ड्रेन उपलब्ध नहीं है, तो इसे उचित ड्रेन तक उठाने के लिए छोटा कंडेनसेट पंप भी लगाया जाना चाहिए।

प्राथमिक और द्वितीयक ताप विनिमायक ऐसी सामग्रियों से निर्मित होते हैं जो इस अम्लता का सामना कर सकते हैं, सामान्यतः अल्युमीनियम या स्टेनलेस स्टील। चूंकि संघनक बॉयलर से अंतिम निकास का तापमान वायुमंडलीय बॉयलर 38 डिग्री सेल्सियस (100 डिग्री फ़ारेनहाइट) बनाम 204 डिग्री सेल्सियस (400 डिग्री फ़ारेनहाइट) से निकलने वाले निकास की तुलना में कम होता है, अतिरिक्त के साथ इसे बाहर निकालने के लिए यांत्रिक पंखे की हमेशा आवश्यकता होती है इन्सुलेशन या पारंपरिक चिमनी आवश्यकताओं के बिना कम तापमान निकास पाइपिंग (सामान्यतः घरेलू अनुप्रयोगों में पीवीसी) के उपयोग की अनुमति देने का लाभ। वास्तव में, कुछ मॉडलों में विशेष रूप से रेटेड स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, पारंपरिक चिनाई वाली चिमनी, या धातु के प्रवाह का उपयोग विशेष रूप से फ़्लू उत्पादों की संक्षारक प्रकृति के कारण निषिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध अधिकांश संघनक बॉयलरों के लिए पसंदीदा / सामान्य वेंट सामग्री पीवीसी है, इसके बाद एबीएस और सीपीवीसी हैं। पॉलिमर वेंटिंग स्थापना स्थान के लचीलेपन के अतिरिक्त लाभ के लिए अनुमति देता है जिसमें छत के अनावश्यक प्रवेश को बचाने के लिए साइडवॉल वेंटिंग सम्मिलित है।

लागत
संघनक बॉयलर यूके और यूएस में पारंपरिक प्रकारों की तुलना में खरीदने और स्थापित करने के लिए 50% अधिक महंगे हैं। यद्यपि,, ब्रिटेन की कीमतों पर पारंपरिक बॉयलर के अतिरिक्त संघनक स्थापित करने की अतिरिक्त लागत कम ईंधन के उपयोग के माध्यम से लगभग 2-5 वर्षों में वसूल की जानी चाहिए (सत्यापन के लिए, बिल्डिंग रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित तीन दस्तावेज़ देखें: सूचना पत्र 10-88 और 19-94; सामान्य सूचना पत्रक 74; डाइजेस्ट 339; एप्लिकेशन मैनुअल एएम3 1989 में केस स्टडीज भी देखें: चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स द्वारा संघनक बॉयलर), और 2-5 साल अमेरिकी कीमतों पर। त्रुटिहीन आंकड़े मूल बॉयलर स्थापना, बॉयलर उपयोग पैटर्न, नए बॉयलर स्थापना से जुड़ी लागत और कितनी बार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, की दक्षता पर निर्भर करेगा।

इन बॉयलरों की लागत कम हो रही है क्योंकि सरकार द्वारा प्रयुक्त बड़े माप पर अधिग्रहण प्रभावी होता है और निर्माता पुराने, कम कुशल मॉडल वापस लेते हैं, किन्तु उत्पादन लागत पुराने प्रकारों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि संघनक बॉयलर अधिक जटिल होते हैं।

संघनक बॉयलरों की बढ़ी हुई जटिलता इस प्रकार है:


 * हीट एक्सचेंजर का बढ़ा हुआ आकार, या एक दूसरे हीट एक्सचेंजर को जोड़ना (यह महत्वपूर्ण है कि हीट एक्सचेंजर्स को गीले फ्ल्यू गैसों से एसिड के हमले के प्रतिरोधी होने के लिए डिज़ाइन किया गया हो
 * पंखे की सहायता से चलने वाले फ़्लू की आवश्यकता (चूंकि कूलर फ़्लू गैसों में उछाल कम होता है)। यद्यपि, कई गैर-संघनक बॉयलरों में भी यह सुविधा होती है
 * चूंकि कूलर की फ्लू गैसें घनीभूत उत्पन्न करती हैं, इसे निकालने की जरूरत होती है, और इसलिए बॉयलरों को कचरे या नाली में गिरा दिया जाता है

आधुनिक बॉयलरों के संबंध में, संघनक और गैर-संघनक बॉयलरों के बीच कोई अन्य अंतर नहीं हैं।

विश्वसनीयता, साथ ही प्रारंभिक लागत और दक्षता, स्वामित्व की कुल लागत को प्रभावित करती है। प्लंबर की एक प्रमुख स्वतंत्र यूके फर्म ने 2005 में कहा कि इसने संघनक बॉयलरों को ठीक करने के लिए हजारों कॉल-आउट किए थे, और यह कि इसके वैन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन संभवतः पर्यावरण-सचेत बॉयलरों में बदलाव से हुई बचत से अधिक था। यद्यपि, वही लेख बताता है कि हीटिंग और हॉटवाटर सूचना परिषद, कुछ इंस्टॉलरों के साथ मिलकर, पाया है कि आधुनिक संघनक बॉयलर मानक बॉयलरों के समान ही विश्वसनीय हैं।

यह भी देखें

 * ब्रिटिश आवास में ऊर्जा दक्षता
 * ओपनथर्म

बाहरी कड़ियाँ

 * European Patent Office Patent for drain free elimination of condensate.
 * Condensing boilers page on the website of the UK National Energy Foundation
 * Comparisons of different boiler systems available in North America on the Natural Resources Canada website
 * Exploded diagram of condensing boiler (Malvern Boilers 30) (pdf file - 71KB)
 * On the design of residential condensing gas boilers