अवशिष्ट धारा युक्ति (रेसीड्यूअल करंट डिवाइस)



एक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी), अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (जीएफसीआई) एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो जल्दी से एक विद्युत सर्किट को तोड़ता है जिसमें रिसाव वर्तमान जमीन पर होता है।यह उपकरणों की रक्षा करना और चल रहे बिजली के झटके से गंभीर नुकसान के जोखिम को कम करना है। चोट अभी भी कुछ मामलों में हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदि कोई मानव विद्युत सर्किट को अलग करने से पहले एक संक्षिप्त झटका प्राप्त करता है, तो झटका प्राप्त करने के बाद गिरता है, या यदि व्यक्ति एक ही समय में दोनों कंडक्टर को छूता है। यदि RCD डिवाइस में एक ही डिवाइस में एकीकृत अतिरिक्त ओवरक्रैक प्रोटेक्शन है, तो इसे #RCBO2 | RCBO के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर एक आरसीडी हो सकता है, हालांकि एक पुराने प्रकार का वोल्टेज-संचालित पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) भी मौजूद है।

इन विद्युत वायरिंग उपकरणों को एक सर्किट को जल्दी और स्वचालित रूप से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब यह पता लगाता है कि एक सर्किट के आपूर्ति और वापसी कंडक्टरों के बीच विद्युत प्रवाह असंतुलित है। इन कंडक्टरों में धाराओं के बीच कोई भी अंतर रिसाव वर्तमान को इंगित करता है, जो एक झटका खतरा प्रस्तुत करता है। मानव शरीर के माध्यम से 20 & nbsp; MA (0.020 एम्पर) से ऊपर 60 हर्ट्ज करंट को वैकल्पिक रूप से कार्डियक अरेस्ट या गंभीर नुकसान का कारण बनने के लिए संभावित रूप से पर्याप्त है यदि यह एक सेकंड के एक छोटे से अंश से अधिक के लिए बना रहता है। आरसीडी को कंडक्टिंग तारों (यात्रा) को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि संभावित रूप से मनुष्यों को गंभीर चोट को रोकने के लिए, और विद्युत उपकरणों को नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त किया जा सके।

आरसीडी परीक्षण योग्य और पुनर्विचार करने योग्य उपकरण हैं - एक परीक्षण बटन सुरक्षित रूप से एक छोटी रिसाव की स्थिति बनाता है, और एक गलती की स्थिति को साफ करने के बाद एक अन्य बटन कंडक्टरों को रीसेट करता है। कुछ आरसीडी एक गलती (डबल पोल) पर ऊर्जावान और वापसी कंडक्टरों दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं, जबकि एक एकल पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करता है। यदि गलती ने वापसी तार को तैरते हुए छोड़ दिया है या किसी भी कारण से इसकी अपेक्षित जमीनी क्षमता पर नहीं है, तो एक एकल-पोल आरसीडी इस कंडक्टर को अभी भी सर्किट से जुड़ा होगा जब यह गलती का पता लगाता है।

उद्देश्य और संचालन
आरसीडी को सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि कोई रिसाव करंट है। 1950 के दशक में अपने पहले कार्यान्वयन में, बिजली कंपनियों ने बिजली की चोरी को रोकने के लिए उनका उपयोग किया, जहां उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली की खपत को दर्ज करने से बिजली के मीटर को बाधित करने के लिए तटस्थ से जोड़ने के बजाय सर्किट को वापस लाने के लिए सर्किट को वापस कर दिया।

सबसे आम आधुनिक अनुप्रयोग छोटे रिसाव धाराओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में है (आमतौर पर 5-30एमए) और डिवाइस क्षति या इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त (<30 मिलीसेकंड) को डिस्कनेक्ट करना। वे आपूर्ति (एडीएस) के स्वचालित वियोग का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, यानी जब कोई दोष विकसित होता है, तो मानव हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय, आधुनिक विद्युत अभ्यास के आवश्यक सिद्धांतों में से एक। इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए, आरसीडी को किसी भी रिसाव धाराओं के साथ 25-40 मिलीसेकंड के भीतर काम करना चाहिए (एक व्यक्ति के माध्यम से) 30 से अधिकएमए, बिजली के झटके से पहले हृदय को वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में चला सकता है, बिजली के झटके के माध्यम से मौत का सबसे आम कारण। इसके विपरीत, पारंपरिक सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज़ केवल सर्किट को तोड़ते हैं जब कुल वर्तमान अत्यधिक होता है (जो कि हजारों गुना हो सकता है कि रिसाव वर्तमान में एक आरसीडी प्रतिक्रिया करता है)। एक छोटा सा रिसाव करंट, जैसे कि एक व्यक्ति के माध्यम से, एक बहुत ही गंभीर गलती हो सकती है, लेकिन शायद सर्किट को अलग करने के लिए फ्यूज या ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के लिए कुल करंट को पर्याप्त नहीं बढ़ाएगा, और जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं।

आरसीडी एक अंतर वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दो कंडक्टरों के बीच वर्तमान संतुलन को मापकर काम करते हैं। यह लाइव कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने के बीच अंतर को मापता है और जो तटस्थ कंडक्टर के माध्यम से लौटता है। यदि ये शून्य तक नहीं जाते हैं, तो वर्तमान में (पृथ्वी/जमीन या किसी अन्य सर्किट में) वर्तमान का रिसाव होता है, और डिवाइस अपने संपर्कों को खोल देगा। ऑपरेशन को स्थापना में पृथ्वी के तार के माध्यम से लौटने के लिए एक गलती की आवश्यकता नहीं होती है; यदि वापसी का रास्ता प्लंबिंग के माध्यम से है, तो जमीन या किसी अन्य वर्तमान पथ के साथ संपर्क करें। स्वचालित वियोग और सदमे संरक्षण का एक उपाय इसलिए अभी भी प्रदान किया जाता है, भले ही स्थापना की पृथ्वी वायरिंग क्षतिग्रस्त या अपूर्ण हो।

तीन-चरण शक्ति के साथ उपयोग किए जाने वाले आरसीडी के लिए, सभी तीन लाइव कंडक्टर और तटस्थ (यदि फिट किया गया) वर्तमान ट्रांसफार्मर से गुजरना चाहिए।

आवेदन
निगमित आरसीडी के साथ विद्युत प्लग कभी -कभी उन उपकरणों पर स्थापित किए जाते हैं जिन्हें एक विशेष सुरक्षा खतरे के लिए माना जा सकता है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक एक्सटेंशन लीड, जो बाहर, या बगीचे के उपकरण या हेयर ड्रायर का उपयोग किया जा सकता है, जिसका उपयोग स्नान या सिंक के पास किया जा सकता है। कभी-कभी एक इन-लाइन आरसीडी का उपयोग एक प्लग में एक के समान फ़ंक्शन की सेवा के लिए किया जा सकता है। आरसीडी को एक्सटेंशन लीड में डालकर, जो भी आउटलेट का उपयोग किया जाता है, उस पर सुरक्षा प्रदान की जाती है, भले ही इमारत में पुरानी वायरिंग हो, जैसे कि नॉब-एंड-ट्यूब वायरिंग | नॉब और ट्यूब, या वायरिंग जिसमें ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है। इन-लाइन आरसीडी में एक विशिष्ट विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षा में सुधार करने के लिए इमारत की तुलना में कम ट्रिपिंग थ्रेशोल्ड भी हो सकता है।

उत्तरी अमेरिका में, GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां कोई ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं है, लेकिन उन्हें कोई उपकरण जमीन के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कोड धारा 406 (डी) 2 में संदर्भित है, हालांकि कोड बदलते हैं और किसी को हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर और उनके स्थानीय भवन और सुरक्षा विभागों से परामर्श करना चाहिए। कोड एक अनजान GFI रिसेप्टेक है, जो अंतर्निहित परीक्षण बटन का उपयोग करके यात्रा करेगा, लेकिन GFI परीक्षण प्लग का उपयोग करके यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि प्लग परीक्षण लाइन से गैर-मौजूद जमीन पर एक छोटे से करंट को पारित करके परीक्षण करता है।यह ध्यान देने योग्य है कि इसके बावजूद, प्रत्येक सर्किट की शुरुआत में केवल एक GFCI रिसेप्टेकल डाउनस्ट्रीम रिसेप्टेकल्स की रक्षा के लिए आवश्यक है।एक ही सर्किट पर कई GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं दिखाई देता है, हालांकि इसे निरर्थक माना जाता है।

यूरोप में, आरसीडी लघु सर्किट ब्रेकर के रूप में एक ही डीआईएन रेल पर फिट हो सकते हैं;लघु सर्किट ब्रेकरों की तरह, उपभोक्ता इकाइयों और वितरण बोर्डों में बसबार व्यवस्था कुछ भी डाउनस्ट्रीम के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

rcbo
एक शुद्ध आरसीडी एक सर्किट के आपूर्ति और वापसी कंडक्टर की धाराओं में असंतुलन का पता लगाएगा।लेकिन यह अधिभार या शॉर्ट सर्किट की तरह फ्यूज या लघु सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) की तरह रक्षा नहीं कर सकता है (लाइव से ग्राउंड तक शॉर्ट सर्किट के विशेष मामले को छोड़कर, लाइव से तटस्थ नहीं)।

हालांकि, एक आरसीडी और एक एमसीबी अक्सर एक ही डिवाइस में एकीकृत होते हैं, इस प्रकार आपूर्ति असंतुलन और अधिभार वर्तमान दोनों का पता लगाने में सक्षम होते हैं।इस तरह के एक उपकरण को कहा जाता है
 * यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आरसीबीओ (अति-वर्तमान सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर के लिए);
 * यूएसए और कनाडा में GFCI ब्रेकर (ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर के लिए);

विशिष्ट डिजाइन
आरेख में एक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी) के आंतरिक तंत्र को दर्शाया गया है।डिवाइस को एक उपकरण पावर कॉर्ड में इन-लाइन को वायर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसे 13 की अधिकतम करंट ले जाने के लिए रेट किया गया हैA और 30 के रिसाव करंट पर यात्रा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैमा। यह एक सक्रिय आरसीडी है; यही है, यह विद्युत रूप से कुंडी लगाता है और इसलिए बिजली की विफलता पर यात्रा करता है, उपकरणों के लिए एक उपयोगी विशेषता जो अप्रत्याशित पुन: सक्रियण पर खतरनाक हो सकती है। कुछ शुरुआती आरसीडी पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे और वर्तमान ट्रांसफार्मर से सीधे संचालित बारीक संतुलित स्प्रुंग ओवर-सेंटर मैकेनिज्म पर निर्भर थे। चूंकि ये आवश्यक सटीकता के लिए निर्माण करना मुश्किल है और पिवट वियर और स्नेहक दोनों से संवेदनशीलता में बहाव के लिए प्रवण है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवर्धित प्रकार के साथ अधिक मजबूत सोलनॉइड भाग के साथ सचित्र अब प्रमुख हैं।

एक आरसीडी के आंतरिक तंत्र में, आने वाली आपूर्ति और तटस्थ कंडक्टर टर्मिनलों से जुड़े होते हैं (1), और आउटगोइंग लोड कंडक्टर टर्मिनलों से (2) से जुड़े होते हैं। पृथ्वी कंडक्टर (नहीं दिखाया गया) आपूर्ति से निर्बाध रूप से लोड करने के लिए जुड़ा हुआ है। जब रीसेट बटन (3) दबाया जाता है, तो संपर्क ((4) और दूसरा, पीछे (5)) के पीछे छिपा हुआ, वर्तमान को पास करने की अनुमति देता है। सोलनॉइड (5) रीसेट बटन जारी होने पर संपर्कों को बंद रखता है।

सेंस कॉइल (6) एक डिफरेंशियल करंट ट्रांसफार्मर हैजो लाइव और न्यूट्रल कंडक्टर से घेरता है (लेकिन विद्युत रूप से जुड़ा नहीं है)। सामान्य ऑपरेशन में, लाइव कंडक्टर के सभी करंट न्यूट्रल कंडक्टर को लौटाते हैं। इसलिए दो कंडक्टरों में धाराएं समान और विपरीत हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं।

पृथ्वी के लिए कोई भी गलती (उदाहरण के लिए, संलग्न उपकरण में एक जीवित घटक को छूने वाले व्यक्ति के कारण) कुछ वर्तमान में एक अलग वापसी पथ लेने का कारण बनता है, जिसका अर्थ है कि दो कंडक्टरों में वर्तमान में एक असंतुलन (अंतर) है ( एकल-चरण केस), या, अधिक आम तौर पर, विभिन्न कंडक्टरों (उदाहरण के लिए, तीन चरण कंडक्टर और एक तटस्थ कंडक्टर) के बीच से धाराओं का एक गैर-योग राशि।

यह अंतर अर्थ कॉइल (6) में एक करंट का कारण बनता है, जिसे सेंस सर्किटरी (7) द्वारा उठाया जाता है। सेंस सर्किटरी तब सोलनॉइड (5) से बिजली हटा देता है, और संपर्क (4) को एक वसंत से अलग किया जाता है, जो उपकरण को बिजली की आपूर्ति को काटता है। एक बिजली की विफलता भी सोलनॉइड से बिजली को हटा देगी और संपर्कों को खोलने का कारण बनेगी, जिससे ऊपर उल्लिखित सुरक्षित ट्रिप-ऑन-पावर-विफलता व्यवहार होगा।

परीक्षण बटन (8) डिवाइस के सही संचालन को नारंगी परीक्षण तार (9) के माध्यम से एक छोटे से करंट को पारित करके सत्यापित करने की अनुमति देता है। यह सेंस कॉइल में असंतुलन पैदा करके एक गलती का अनुकरण करता है। यदि इस बटन को दबाने पर RCD यात्रा नहीं करता है, तो डिवाइस को बदल दिया जाना चाहिए।

आरसीडी अतिरिक्त ओवररेंट प्रोटेक्शन सर्किटरी (आरसीबीओ या जीएफसीआई ब्रेकर) के साथ
अवशिष्ट-वर्तमान और अधिक-वर्तमान सुरक्षा को सेवा पैनल में स्थापना के लिए एक उपकरण में जोड़ा जा सकता है;इस उपकरण को अमेरिका और कनाडा में GFCI (ग्राउंड-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर) ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक आरसीबीओ (अधिक-वर्तमान सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर) के रूप में।वे प्रभावी रूप से एक आरसीडी और एक एमसीबी का संयोजन हैं। अमेरिका में, GFCI ब्रेकर GFCI आउटलेट्स की तुलना में अधिक महंगे हैं। साथ ही लाइव और न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट (या, पूर्ण तीन-चरण) दोनों की आवश्यकता होती है, कई GFCI/RCBO उपकरणों को एक कार्यात्मक पृथ्वी (FE) कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यह EMC प्रतिरक्षा दोनों प्रदान करने और डिवाइस को मज़बूती से संचालित करने के लिए कार्य करता है यदि इनपुट-साइड न्यूट्रल कनेक्शन खो जाता है लेकिन लाइव और पृथ्वी बनी हुई है।

अंतरिक्ष के कारणों के लिए, कई उपकरण, विशेष रूप से डीआईएन रेल प्रारूप में, पेंच टर्मिनलों के बजाय फ्लाइंग लीड का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से तटस्थ इनपुट और एफई कनेक्शन के लिए। इसके अतिरिक्त, छोटे रूप कारक के कारण, कुछ मॉडलों (ईटन/मेम) के आउटपुट केबल का उपयोग आरसीडी भाग के प्राथमिक घुमावदार बनाने के लिए किया जाता है, और आउटगोइंग सर्किट केबलों को वर्तमान ट्रांसफार्मर के साथ एक विशेष रूप से आयाम वाली टर्मिनल सुरंग के माध्यम से नेतृत्व किया जाना चाहिए इसके चारों ओर भाग। यह अंतिम सर्किट वायरिंग के बजाय टर्मिनलों के स्क्रू हेड्स से मीटर जांच के साथ परीक्षण करते समय गलत विफल यात्रा परिणामों को जन्म दे सकता है।

एक आरसीडी को खिलाना आम तौर पर अनावश्यक होता है, बशर्ते कि उन्हें ठीक से वायर्ड किया गया हो। एक अपवाद एक टीटी अर्थिंग सिस्टम का मामला है, जहां पृथ्वी लूप प्रतिबाधा अधिक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि एक ग्राउंड फॉल्ट एक साधारण सर्किट ब्रेकर या फ्यूज की यात्रा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान का कारण नहीं हो सकता है। इस मामले में एक विशेष 100MA (या अधिक) ट्रिप वर्तमान समय-विलंबित RCD स्थापित किया गया है, पूरे इंस्टॉलेशन को कवर करते हुए, और फिर अधिक संवेदनशील RCD को सॉकेट्स और अन्य सर्किटों के लिए नीचे की ओर स्थापित किया जाना चाहिए जिन्हें उच्च जोखिम माना जाता है।

आरसीडी अतिरिक्त आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन सर्किटरी के साथ
ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (GFCIS) के अलावा, आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर | आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर्स (AFCI) समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे शाखा सर्किट वायरिंग के साथ-साथ एक्सटेंशन में भी संभावित खतरनाक चाप-गलियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।उपकरणों और कॉर्ड सेट जैसी शाखाओं के लिए।खतरनाक आर्क-फॉल्ट्स का पता लगाने और शक्ति को बाधित करके जवाब देने से, AFCIS घर के विद्युत प्रणाली की संभावना को कम करने में मदद करता है, जो आग का एक प्रज्वलन स्रोत है।दोहरी फ़ंक्शन AFCI/GFCI डिवाइस एक डिवाइस में बिजली की आग की रोकथाम और सदमे की रोकथाम दोनों प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें घर में कई कमरों के लिए एक समाधान मिलता है, खासकर जब एक मौजूदा मानक रिसेप्शन या मौजूदा अनजान रिसेप्शन को बदल दिया जाता है।

वियोग क्रियाओं में अंतर
एक आरसीडी-यूनिट जिस तरह से एक सर्किट या उपकरण में शक्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए कार्य करेगा, उस तरीके के बारे में प्रमुख अंतर मौजूद हैं।

चार स्थितियां हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आरसीडी-इकाइयों का उपयोग किया जाता है:


 * 1) उपभोक्ता बिजली वितरण स्तर पर, आमतौर पर एक RCBO resettable सर्किट ब्रेकर के साथ संयोजन में;
 * 2) एक दीवार सॉकेट में निर्मित;
 * 3) एक दीवार सॉकेट में प्लग किया गया, जो एक पावर-एक्सटेंशन केबल का हिस्सा हो सकता है; तथा
 * 4) एक पोर्टेबल उपकरण के कॉर्ड में निर्मित, जैसे कि बाहरी या गीले क्षेत्रों में उपयोग करने का इरादा है।

उन स्थितियों में से पहले तीन, बड़े पैमाने पर एक शक्ति-वितरण प्रणाली के हिस्से के रूप में उपयोग करने के लिए संबंधित हैं और लगभग हमेशा 'निष्क्रिय' या 'कुंडी' किस्म के होते हैं, जबकि चौथा पूरी तरह से विशिष्ट उपकरणों से संबंधित होता है और हमेशा 'सक्रिय' के होते हैं। या 'नॉन-लैचिंग' किस्म। 'सक्रिय' का अर्थ है बिजली की आपूर्ति के किसी भी अनजाने रूप के बाद बिजली की आपूर्ति के किसी भी 'पुन: सक्रियण' की रोकथाम, जैसे ही मुख्य आपूर्ति फिर से स्थापित हो जाती है; 'लैच' एक 'स्विच' से संबंधित है, जो कि यूनिट हाउसिंग के अंदर आरसीडी के अंदर है, जो किसी भी प्रकार के बिजली आउटेज के बाद सेट के रूप में रहता है, लेकिन एक त्रुटि-स्थिति का पता लगाने के बाद मैन्युअल रूप से रीसेट किया जाना चाहिए।

चौथी स्थिति में, इसे अत्यधिक अवांछनीय माना जाएगा, और शायद बहुत असुरक्षित माना जाएगा, एक कनेक्टेड उपकरण के लिए एक पावर वियोग के बाद स्वचालित रूप से ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए, उपस्थिति में ऑपरेटर के बिना - जैसे कि आरसीडी का मैनुअल पुनर्सक्रियन आवश्यक है।

अनिवार्य रूप से दो अलग -अलग प्रकार के आरसीडी कार्यक्षमता के संचालन के तरीकों के बीच का अंतर यह है कि बिजली वितरण उद्देश्यों के लिए ऑपरेशन के लिए आंतरिक कुंडी को आरसीडी के भीतर सेट करने की आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी प्रकार के बिजली के वियोग के बाद उपयोगकर्ता को बिजली बंद करने के कारण होता है, या किसी भी शक्ति आउटेज के बाद; इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के कनेक्शन के लिए लागू होती है।

स्थिति दो को ज्यादातर ऊपर वर्णित के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन कुछ दीवार सॉकेट आरसीडी चौथी स्थिति को फिट करने के लिए उपलब्ध हैं, अक्सर प्रावरणी पैनल पर एक स्विच का संचालन करके।

पहली और तीसरी स्थिति के लिए आरसीडी को आमतौर पर 30 पर रेट किया गया हैमा और 40एमएस।चौथी स्थिति के लिए, आम तौर पर उपलब्ध रेटिंग का एक बड़ा विकल्प होता है - आम तौर पर अन्य रूपों की तुलना में सभी कम होते हैं, लेकिन कम मूल्यों के परिणामस्वरूप अक्सर अधिक उपद्रव ट्रिपिंग होता है।कभी -कभी उपयोगकर्ता अन्य रूपों में से एक के अलावा सुरक्षा लागू करते हैं, जब वे कम रेटिंग वाले लोगों को ओवरराइड करना चाहते हैं।टाइप 4 आरसीडी का चयन उपलब्ध होना बुद्धिमानी हो सकती है, क्योंकि नम परिस्थितियों में किए गए कनेक्शन या लंबी पावर केबल का उपयोग करने से आरसीडी की किसी भी कम रेटिंग का उपयोग होने पर ट्रिप-आउट होने का खतरा होता है;10 के रूप में कम रेटिंगमा उपलब्ध हैं।

पोल और पोल शब्दावली की संख्या
ध्रुवों की संख्या उन कंडक्टरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो गलती की स्थिति होने पर बाधित होते हैं। एकल-चरण एसी आपूर्ति (दो वर्तमान पथ), जैसे कि घरेलू शक्ति, आमतौर पर एक या दो-पोल डिज़ाइन होते हैं, जिन्हें सिंगल-पोल | सिंगल- और डबल-पोल के रूप में भी जाना जाता है। एक एकल-पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल आरसीडी ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। (एक एकल-पोल आरसीडी में, रिटर्न कंडक्टर को आमतौर पर हर समय जमीनी क्षमता पर होने का अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह अपने आप ही सुरक्षित होता है)।

तीन या अधिक डंडे के साथ आरसीडी का उपयोग तीन-चरण एसी आपूर्ति (तीन वर्तमान पथ) पर या एक पृथ्वी कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, साथ ही चार-पोल आरसीडी के साथ तीन-चरण और तटस्थ आपूर्ति को बाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आरसीडी का उपयोग एसी और डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों के साथ भी किया जा सकता है।

निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कभी -कभी उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें कंडक्टरों को आरसीडी द्वारा जुड़ा और डिस्कनेक्ट किया जाता है:
 * सिंगल-पोल या एक-पोल-आरसीडी केवल ऊर्जावान तार को डिस्कनेक्ट करेगा।
 * डबल-पोल या टू-पोल-आरसीडी दोनों ऊर्जा और वापसी तारों को डिस्कनेक्ट करेगा।
 * 1+एन और 1 पी+एन-आरसीबीओ के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले गैर-मानक शब्द, कई बार अलग-अलग निर्माताओं द्वारा अलग-अलग उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर ये शब्द यह संकेत दे सकते हैं कि रिटर्न (न्यूट्रल) कंडक्टर केवल एक सुरक्षात्मक तत्व (एक असुरक्षित लेकिन स्विच किए गए तटस्थ) के बिना एक अलग -थलग पोल है, कि आरसीबीओ रिटर्न (तटस्थ) कंडक्टर के लिए एक संवाहक पथ और कनेक्टर प्रदान करता है लेकिन यह पथ रहता है एक गलती होने पर निर्बाध (कभी -कभी ठोस तटस्थ के रूप में जाना जाता है), या कि दोनों कंडक्टर कुछ दोषों के लिए डिस्कनेक्ट किए गए हैं (जैसे कि आरसीडी ने रिसाव का पता लगाया) लेकिन केवल एक कंडक्टर को अन्य दोषों (जैसे कि अधिभार) के लिए डिस्कनेक्ट किया जाता है।

संवेदनशीलता
आरसीडी संवेदनशीलता को रेटेड अवशिष्ट ऑपरेटिंग करंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, मैंने कहाΔn।पसंदीदा मूल्यों को IEC द्वारा परिभाषित किया गया है, इस प्रकार RCD को उनके I के अनुसार तीन समूहों में विभाजित करना संभव हैΔnमूल्य:
 * उच्च संवेदनशीलता (एचएस): 5 ** - 10 - 30एमए (प्रत्यक्ष संपर्क या जीवन की चोट संरक्षण के लिए),
 * मध्यम संवेदनशीलता (एमएस): 100 - 300 - 500 - 1000एमए (अग्नि सुरक्षा के लिए),
 * कम संवेदनशीलता (एलएस): 3 - 10 - 30ए (आमतौर पर मशीन की सुरक्षा के लिए)।

5MA संवेदनशीलता GFCI आउटलेट्स के लिए विशिष्ट है।

ब्रेक टाइम (प्रतिक्रिया गति)
उपकरणों के दो समूह हैं।जी (सामान्य उपयोग) तात्कालिक आरसीडी में कोई जानबूझकर समय देरी नहीं है।उन्हें कभी भी नाममात्र की वर्तमान रेटिंग के एक-आधे हिस्से पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेटेड करंट के लिए 200 मिलीसेकंड के भीतर, और 40 मिलीसेकंड के भीतर पांच बार रेटेड करंट में यात्रा करनी चाहिए।S (चयनात्मक) या T (समय-विलंबित) RCD में कम समय की देरी होती है।वे आम तौर पर लोड पर जी उपकरणों के साथ भेदभाव करने के लिए अग्नि सुरक्षा के लिए एक स्थापना के मूल में उपयोग किए जाते हैं, और सर्किट में सर्ज सप्रेसर्स वाले सर्किट में।उन्हें रेटेड करंट के एक-आधे हिस्से पर यात्रा नहीं करनी चाहिए।वे रेटेड करंट में ट्रिपिंग में कम से कम 130 मिलीसेकंड की देरी, दो बार रेटेड में 60 मिलीसेकंड और पांच बार रेटेड में 50 मिलीसेकंड प्रदान करते हैं।अधिकतम ब्रेक समय 500 हैएमएस रेटेड करंट, 200एमएस दो बार रेटेड, और 150एमएस ने पांच बार रेट किया।

प्रोग्रामेबल अर्थ फॉल्ट रिले आउटेज को कम करने के लिए समन्वित प्रतिष्ठानों की अनुमति देने के लिए उपलब्ध हैं।उदाहरण के लिए, एक बिजली वितरण प्रणाली में 300 हो सकता हैमा, 300एक इमारत की सेवा प्रविष्टि में एमएस डिवाइस, कई 100 खिलाता हैप्रत्येक उप-बोर्ड पर मा का प्रकार, और 30प्रत्येक अंतिम सर्किट के लिए मा जी प्रकार।इस तरह, गलती का पता लगाने के लिए एक डिवाइस की विफलता को अंततः अधिक सर्किटों को बाधित करने की लागत पर एक उच्च-स्तरीय डिवाइस द्वारा अंततः साफ किया जाएगा।

प्रकार, या मोड (वर्तमान रिसाव के प्रकार का पता लगाया गया)
IEC मानक 60755 (अवशिष्ट वर्तमान संचालित सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए सामान्य आवश्यकताएं) तीन प्रकार के आरसीडी को परिभाषित करती है जो कि गलती की धारा और आवृत्ति के आधार पर होती है। बीमा आरसीडी हैंडबुक - आरसीडीएस सारांश के चयन और अनुप्रयोग के लिए गाइड इस प्रकार है: और ध्यान दें कि इन पदनामों को पेश किया गया है क्योंकि टाइप ए और एसी आरसीडी के कुछ डिज़ाइन अक्षम किए जा सकते हैं यदि एक डीसी करंट मौजूद है जो डिटेक्टर के कोर को संतृप्त करता है।
 * साइनसोइडल अवशिष्ट वर्तमान पर एसी आरसीडीएस यात्रा टाइप करें।
 * टाइप ए आरसीडी, टाइप एसी के अलावा, पल्सेटिंग या निरंतर प्रत्यक्ष वर्तमान या तो ध्रुवीयता के निरंतर प्रत्यक्ष वर्तमान का जवाब देता है।
 * टाइप बी आरसीडी, टाइप ए के अलावा, स्टेडी डीसी, और उच्च आवृत्ति वर्तमान पर भी प्रतिक्रिया दें, या वैकल्पिक और प्रत्यक्ष वर्तमान के संयोजन के लिए जैसा कि एकल-चरण या बहु-चरण सुधार सर्किट से पाया जा सकता है, सभी स्विचिंग पावर की तरहघर पर उपयोग की जाने वाली आपूर्ति, या उदाहरण के लिए वाशिंग मशीन आदि, डीसी मोटर्स से लैस।
 * साइनसोइडल अवशिष्ट वर्तमान में वैकल्पिक रूप से एसी आरसीडी ट्रिप टाइप करें, अचानक लागू या सुचारू रूप से बढ़ती।
 * साइनसोइडल अवशिष्ट धारा को वैकल्पिक रूप से और अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष वर्तमान पर एक आरसीडीएस यात्रा टाइप करें, अचानक लागू या सुचारू रूप से बढ़ते।
 * टाइप एफ आरसीडीएस ट्रिप टाइप ए के रूप में और इसके अलावा:
 * समग्र अवशिष्ट धाराओं के लिए, चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे बढ़े हुए चरण और तटस्थ या चरण और पृथ्वी वाले मध्य कंडक्टर के बीच आपूर्ति की गई सर्किट के लिए इरादा;
 * अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चिकनी प्रत्यक्ष वर्तमान पर सुपरिंपोज किया गया।
 * टाइप बी आरसीडीएस ट्रिप एक ही स्थिति में टाइप एफ और इसके अलावा:
 * 1 तक अवशिष्ट साइनसोइडल वैकल्पिक धाराओं के लिएkhz;
 * अवशिष्ट वैकल्पिक धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष वर्तमान पर सुपरिंपोज्ड;
 * अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया;
 * अवशिष्ट स्पंदित के लिए सुधार किया गया प्रत्यक्ष वर्तमान जो दो या अधिक चरणों के परिणामस्वरूप होता है;
 * अवशिष्ट चिकनी प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे ध्रुवीयता से स्वतंत्र हो।

सर्ज वर्तमान प्रतिरोध
सर्ज करंट पीक करंट को संदर्भित करता है एक आरसीडी को निर्दिष्ट विशेषताओं के परीक्षण आवेग का उपयोग करके झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।IEC 61008 और IEC 61009 मानकों के लिए आवश्यक है कि RCDs 200 का सामना करेंएक अंगूठी लहर आवेग।मानकों को भी 3000 का सामना करने के लिए चयनात्मक के रूप में वर्गीकृत आरसीडी की आवश्यकता होती हैनिर्दिष्ट तरंग का एक आवेग वृद्धि वर्तमान।

सही ऑपरेशन का परीक्षण
आरसीडी को नियमित रूप से कार्यक्षमता की पुष्टि करने के लिए एक अंतर्निहित परीक्षण बटन के साथ परीक्षण किया जा सकता है।आरसीडी सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं यदि अनुचित तरीके से वायर्ड किया जाता है, इसलिए उन्हें आम तौर पर इंस्टॉलर द्वारा सही ऑपरेशन को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है।यूरोपीय संघ में एक मल्टीफ़ंक्शन परीक्षक या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सोलनॉइड वोल्टमीटर का उपयोग।यह लाइव से पृथ्वी तक एक नियंत्रित दोष वर्तमान का परिचय देता है और आरसीडी ऑपरेटिंग समय को मापता है।यह परीक्षण करता है यदि डिवाइस चालू है और आरसीडी को वायरिंग का परीक्षण कर सकता है।इस तरह का परीक्षण डिवाइस की स्थापना और किसी भी डाउनस्ट्रीम आउटलेट पर किया जा सकता है।(अपस्ट्रीम आउटलेट संरक्षित नहीं हैं।) अनावश्यक ट्रिपिंग से बचने के लिए, केवल एक आरसीडी को किसी भी एकल सर्किट (कॉर्डेड आरसीडी को छोड़कर, जैसे बाथरूम छोटे उपकरणों को छोड़कर) स्थापित किया जाना चाहिए।

सीमाएँ
एक अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर बिजली के झटके या आग के सभी जोखिम को नहीं हटा सकता है। विशेष रूप से, एक आरसीडी अकेले अधिभार की स्थिति, चरण-से-तटस्थ शॉर्ट सर्किट या चरण-से-चरण शॉर्ट सर्किट (तीन-चरण इलेक्ट्रिक पावर देखें) का पता नहीं लगाएगा। ओवर-करंट प्रोटेक्शन (फ़्यूज़ या सर्किट ब्रेकर) प्रदान किया जाना चाहिए। सर्किट ब्रेकर्स जो आरसीडी के कार्यों को ओवरक्रंट प्रोटेक्शन के साथ जोड़ते हैं, दोनों प्रकार के दोषों का जवाब देते हैं। इन्हें RCBOS के रूप में जाना जाता है और वे 2-, 3- और 4-पोल कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं। आरसीबीओ में आमतौर पर वर्तमान असंतुलन का पता लगाने और अधिभार वर्तमान के लिए अलग -अलग सर्किट होंगे, लेकिन एक सामान्य बाधित तंत्र का उपयोग करें।

एक आरसीडी बिजली के झटके से बचाने में मदद करता है जब एक व्यक्ति के माध्यम से एक चरण (लाइव / लाइन / गर्म) से पृथ्वी तक प्रवाह होता है। यह बिजली के झटके से रक्षा नहीं कर सकता है जब वर्तमान चरण से तटस्थ या चरण से चरण तक किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए जहां एक उंगली एक प्रकाश फिटिंग में जीवित और तटस्थ दोनों संपर्कों को छूती है; एक उपकरण एक व्यक्ति के माध्यम से प्रवाह से एक इच्छित भार के माध्यम से वर्तमान प्रवाह के बीच अंतर नहीं कर सकता है, हालांकि आरसीडी अभी भी यात्रा कर सकता है यदि व्यक्ति जमीन (पृथ्वी) के संपर्क में है, क्योंकि कुछ वर्तमान अभी भी व्यक्तियों और शरीर से पृथ्वी से गुजर सकते हैं ।

एक एकल आरसीडी पर संपूर्ण प्रतिष्ठान, यूके में पुराने प्रतिष्ठानों में आम, उपद्रव यात्राओं के लिए प्रवण हैं जो प्रकाश व्यवस्था के नुकसान और भोजन के डीफ्रॉस्टिंग के साथ माध्यमिक सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अक्सर यात्राएं हीटर तत्वों, जैसे कि वॉटर हीटर और कुकर तत्वों या रिंगों पर इन्सुलेशन बिगड़ने के कारण होती हैं। यद्यपि एक उपद्रव के रूप में माना जाता है, गलती बिगड़ती तत्व के साथ है और आरसीडी नहीं: आपत्तिजनक तत्व का प्रतिस्थापन समस्या को हल करेगा, लेकिन आरसीडी को बदलने से नहीं होगा।

आरसीडी के मामले में, जिसे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि तटस्थ तार टूट जाता है या आरसीडी की आपूर्ति पक्ष पर स्विच किया जाता है, जबकि संबंधित लाइव तार निर्बाध रहता है। ट्रिपिंग सर्किट को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली की आपूर्ति विफल होने पर यात्रा नहीं करती है। कनेक्टेड उपकरण तटस्थ के बिना काम नहीं करेंगे, लेकिन आरसीडी लोगों को ऊर्जावान तार के संपर्क से नहीं बचा सकता है। इस कारण से सर्किट ब्रेकर्स को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित करता है कि तटस्थ तार को बंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि लाइव तार भी एक ही समय में बंद नहीं हो जाता है। जहां तटस्थ तार को स्विच करने की आवश्यकता है, दो-पोल ब्रेकर (या 3-चरण के लिए चार-पोल) का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बाधित तटस्थ के साथ कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुछ आरसीडी और आरसीबीओ एक सहायक कनेक्शन तार से सुसज्जित हैं जो वितरण बोर्ड के पृथ्वी बसबार से जुड़ा होना चाहिए। यह या तो डिवाइस को आपूर्ति के लापता तटस्थ का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे डिवाइस यात्रा करने के लिए, या ट्रिपिंग सर्किटरी के लिए एक वैकल्पिक आपूर्ति पथ प्रदान करता है, जिससे यह आपूर्ति तटस्थ की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जारी रखने में सक्षम होता है।

इससे संबंधित, एक एकल-पोल आरसीडी/आरसीबीओ केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल डिवाइस ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। आमतौर पर यह एक मानक और सुरक्षित अभ्यास है, क्योंकि वापसी कंडक्टर वैसे भी जमीन क्षमता पर आयोजित किया जाता है। हालांकि, इसके डिजाइन के कारण, एक एकल-पोल आरसीडी कुछ असामान्य स्थितियों में सभी प्रासंगिक तारों को अलग या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, उदाहरण के लिए, जहां रिटर्न कंडक्टर को आयोजित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अपेक्षित था, जमीन की क्षमता पर, या जहां वर्तमान रिसाव होता है। वापसी और पृथ्वी कंडक्टर। इन मामलों में, एक डबल-पोल आरसीडी सुरक्षा की पेशकश करेगा, क्योंकि रिटर्न कंडक्टर को भी काट दिया जाएगा।

इतिहास और नामकरण
दुनिया की पहली उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण प्रणाली (यानी एक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के खतरों से लोगों की रक्षा करने में सक्षम एक प्रणाली), एक दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर कोर-बैलेंस प्रणाली थी, जिसे मैगैम्प के रूप में जाना जाता है, जिसे विकसित किया गया था।हेनरी रुबिन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में।दक्षिण अफ्रीकी सोने की खानों में बिजली के खतरों की बहुत चिंता थी, और अल्बर्टन जोहान्सबर्ग के कंपनी सी। जे। फुच्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के एक इंजीनियर रुबिन ने शुरू में 1955 में एक कोल्ड-कैथोड सिस्टम विकसित किया, जो 525 में संचालित हुआ था।V और 250 की ट्रिपिंग संवेदनशीलता थीमा।इससे पहले, कोर बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम लगभग 10 की संवेदनशीलता पर संचालित होता हैए।

कोल्ड कैथोड सिस्टम कई सोने की खदानों में स्थापित किया गया था और मज़बूती से काम किया था।हालांकि, रुबिन ने बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ एक पूरी तरह से उपन्यास प्रणाली पर काम करना शुरू किया, और 1956 की शुरुआत में, उन्होंने एक प्रोटोटाइप दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर-प्रकार कोर बैलेंस सिस्टम (दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट नंबर 2268/56 और ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट नंबर 218360 का उत्पादन किया था।)।प्रोटोटाइप मैगैम्प को 220 पर रेट किया गया थावी, 60ए और 12.5-17.5 की आंतरिक रूप से समायोज्य ट्रिपिंग संवेदनशीलता थीमा।एक उपन्यास डिजाइन के माध्यम से बहुत तेजी से ट्रिपिंग समय प्राप्त किया गया था, और यह उच्च संवेदनशीलता के साथ संयुक्त रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए के चार्ल्स डेलज़िल द्वारा निर्धारित वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए सुरक्षित वर्तमान समय के लिफाफे के भीतर अच्छी तरह से था, जिन्होंने विद्युत सदमे के खतरों का अनुमान लगाया था।इंसानों में।इस प्रणाली, इसके संबद्ध सर्किट ब्रेकर के साथ, अति-शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा शामिल थी।इसके अलावा, मूल प्रोटोटाइप एक बाधित तटस्थ की उपस्थिति में कम संवेदनशीलता पर यात्रा करने में सक्षम था, इस प्रकार विद्युत आग के एक महत्वपूर्ण कारण से बचाता है।

जोहान्सबर्ग के पास स्टिलफोंटिन गोल्ड माइनिंग गांव में एक घरेलू दुर्घटना में एक महिला के आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद, कुछ सौ एफ.डब्ल्यू.जे।201957 और 1958 के दौरान खनन गांव के घरों में एमए मैगैम्प अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित किए गए थे। F.W.J.विद्युत उद्योग, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर एफडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बदल दिया, 20 का निर्माण जारी रखाएमए एकल चरण और तीन चरण मैगैम्प इकाइयाँ।

उस समय जब उन्होंने मैगैम्प पर काम किया था, रुबिन ने भी इस एप्लिकेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि शुरुआती ट्रांजिस्टर तब उपलब्ध थे, बहुत अविश्वसनीय थे।हालांकि, बेहतर ट्रांजिस्टर के आगमन के साथ, जिस कंपनी के लिए उन्होंने काम किया और अन्य कंपनियों ने बाद में पृथ्वी रिसाव संरक्षण के ट्रांजिस्टर किए गए संस्करणों का उत्पादन किया।

1961 में, Rucker Manufacturing Co. के साथ काम करते हुए Dalziel ने पृथ्वी रिसाव संरक्षण के लिए एक ट्रांजिस्टर डिवाइस विकसित किया, जिसे ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (GFCI) के रूप में जाना जाता है, कभी -कभी बोलचाल की भाषा में ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्रेटर (GFI) को छोटा कर दिया जाता है।उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण के लिए यह नाम अभी भी U.S.A में आम उपयोग में है। 1970 के दशक की शुरुआत में अधिकांश उत्तर अमेरिकी GFCI डिवाइस सर्किट ब्रेकर प्रकार के थे।आउटलेट रिसेप्टेक में निर्मित GFCI 1980 के दशक में शुरू होने वाले आम हो गए।सर्किट ब्रेकर प्रकार, एक वितरण पैनल में स्थापित, मुख्य रूप से वायरिंग पर गरीब या असंगत इन्सुलेशन के कारण आकस्मिक यात्राओं से पीड़ित था।झूठी यात्राएं लगातार होती थीं जब इन्सुलेशन समस्याओं को लंबी सर्किट की लंबाई से जटिल किया जाता था।कंडक्टरों के इन्सुलेशन की लंबाई के साथ इतना वर्तमान लीक हो गया कि ब्रेकर वर्तमान असंतुलन की थोड़ी वृद्धि के साथ यात्रा कर सकता है।उत्तरी अमेरिकी प्रतिष्ठानों में आउटलेट रिसेप्टकल आधारित संरक्षण के प्रवास ने आकस्मिक यात्राओं को कम कर दिया और स्पष्ट सत्यापन प्रदान किया कि गीले क्षेत्र विद्युत कोड-आवश्यक सुरक्षा के तहत थे।यूरोपीय प्रतिष्ठान मुख्य रूप से वितरण बोर्ड में स्थापित आरसीडी का उपयोग करना जारी रखते हैं, जो निश्चित वायरिंग को नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है;यूरोप में सॉकेट-आधारित आरसीडी मुख्य रूप से रेट्रोफिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।

विनियमन और गोद लेना
नियम व्यापक रूप से देश से देश में भिन्न होते हैं।एक संपूर्ण विद्युत स्थापना के लिए स्थापित एक एकल आरसीडी सभी सर्किटों को सदमे के खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि, कोई भी गलती परिसर में सभी शक्ति को काट सकती है।एक समाधान आरसीडी के साथ प्रत्येक सर्किट के समूहों को बनाने के लिए है, या प्रत्येक व्यक्तिगत सर्किट के लिए आरसीबीओ का उपयोग करना है।

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में, 1991 के बाद से पावर सर्किट पर और 2000 के बाद से लाइट सर्किट पर अवशिष्ट वर्तमान उपकरण अनिवार्य हैं। घरेलू स्थापना के अनुसार न्यूनतम दो आरसीडी की आवश्यकता होती है।सभी सॉकेट आउटलेट और प्रकाश सर्किट सर्किट आरसीडी पर वितरित किए जाने हैं।केवल तीन उप -उपचर्मक, केवल एक आरसीडी से जुड़ा हो सकता है।

ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया ने öve E8001-1/A1: 2013-11-01 मानदंड (सबसे हालिया संशोधन) में अवशिष्ट वर्तमान उपकरणों को विनियमित किया।1980 से निजी आवास में इसकी आवश्यकता है। अधिकतम सक्रियण समय 0.4 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए।यह 30 के अधिकतम रिसाव के साथ पावर प्लग के साथ सभी सर्किटों पर स्थापित करने की आवश्यकता हैमा और 16 की अधिकतम रेटेड करंटए। अतिरिक्त आवश्यकताओं को गीले क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और वाणिज्यिक भवनों में सर्किट पर रखा जाता है।

बेल्जियम
बेल्जियम के घरेलू प्रतिष्ठानों को 300 से सुसज्जित करना आवश्यक हैMA अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस जो सभी सर्किटों की सुरक्षा करता है।इसके अलावा, कम से कम एक 30एमए अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस की आवश्यकता होती है जो सभी सर्किटों को गीले कमरों (जैसे बाथरूम, रसोई) के साथ -साथ सर्किट में कुछ गीले उपकरणों (वॉशिंग मशीन, टम्बल ड्रायर, डिशवॉशर) को बिजली देता है।इलेक्ट्रिकल अंडरफ्लोर हीटिंग को 100 द्वारा संरक्षित किया जाना आवश्यक हैमा rcd।ये आरसीडी टाइप ए की होनी चाहिए।

ब्राज़ील
चूंकि NBR 5410 (1997) अवशिष्ट वर्तमान उपकरणों और ग्राउंडिंग को गीले क्षेत्रों, बाहरी क्षेत्रों, बाहरी उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक आउटलेट, या उन क्षेत्रों में जहां पानी बाथरूम और रसोई की तरह अधिक संभावित है, में नए निर्माण या मरम्मत के लिए आवश्यक हैं।

डेनमार्क
डेनमार्क के लिए 30 की आवश्यकता हैसभी सर्किटों पर एमए आरसीडी जो 20 ए से कम के लिए रेट किए गए हैं (अधिक से अधिक रेटिंग पर सर्किट ज्यादातर वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं)।नई इमारतों के लिए, और फिर 2008 में सभी इमारतों के लिए आरसीडी 1975 में अनिवार्य हो गए।

फ्रांस
NF C15-100 विनियमन (1911 -> 2002) के अनुसार, एक सामान्य RCD 100 से 300 से अधिक नहीं हैस्थापना के मूल में एमए अनिवार्य है।इसके अलावा, उन कमरों में जहां पानी, उच्च शक्ति या संवेदनशील उपकरण (बाथरूम, रसोई, यह ...) है, प्रत्येक सॉकेट आउटलेट को आरसीडी द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए 30 से अधिक नहीं।मा।आवश्यक आरसीडी का प्रकार (ए, एसी, एफ) उन उपकरणों के प्रकार पर निर्भर करता है जो जुड़े होंगे और सॉकेट आउटलेट की अधिकतम शक्ति।विद्युत उपकरणों और पानी या फर्श के बीच न्यूनतम दूरी का वर्णन और अनिवार्य है।

जर्मनी
1 मई 1984 के बाद से, आरसीडी सभी कमरों के लिए बाथ टब या शॉवर के साथ अनिवार्य हैं।जून 2007 के बाद से जर्मनी को 30 से अधिक नहीं की यात्रा के साथ आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता होती हैमोकेट्स पर एमए 32 तक रेट किया गयाजो सामान्य उपयोग के लिए हैं।। यह 1987 के बाद से टाइप एसी आरसीडी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल झटके से मनुष्यों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह टाइप ए या टाइप बी होना चाहिए।

भारत
बिजली विनियम 1990 के विनियमन 36 के अनुसार

a) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के लिए, पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ संरक्षण वर्तमान में संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए 10 से अधिक नहींमा।

बी) ऐसी जगह के लिए जहां फर्श के गीले होने की संभावना है या जहां दीवार या संलग्नक कम विद्युत प्रतिरोध का है, पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ संरक्षण वर्तमान में संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए जो 10 से अधिक नहीं है।मा।

ग) एक स्थापना के लिए जहां हाथ से पकड़े गए उपकरण, उपकरण या उपकरण का उपयोग करने की संभावना है, पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ सुरक्षा संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो 30 से अधिक नहीं है।मा।

घ) (ए), (बी) और (सी) में स्थापना के अलावा एक स्थापना के लिए, पृथ्वी के रिसाव के खिलाफ संरक्षण वर्तमान में संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए 100 से अधिक नहींमा।

इटली
इतालवी कानून (n। 46 मार्च 1990) 30 से अधिक नहीं के साथ आरसीडी निर्धारित करता हैसभी लाइनों की रक्षा के लिए सभी घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए एमए अवशिष्ट वर्तमान (अनौपचारिक रूप से साल्वाविटा -लाइफ सेवर, प्रारंभिक Bticino मॉडल, या ऑपरेशन के मोड के लिए विभेदक सर्किट ब्रेकर) कहा जाता है।कानून को हाल ही में अलग -अलग घरेलू सर्किट के लिए कम से कम दो अलग -अलग आरसीडी को जनादेश देने के लिए अपडेट किया गया था।1968 से शॉर्ट-सर्किट और अधिभार संरक्षण अनिवार्य रहा है।

मलेशिया
आवासीय इमारतों (2008) हैंडबुक में विद्युत तारों के लिए नवीनतम दिशानिर्देशों में, समग्र आवासीय तारों को संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है जो 100 से अधिक नहीं हैमा।इसके अतिरिक्त, सभी पावर सॉकेट्स को संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है जो 30 से अधिक नहीं हैMA और गीले स्थानों (वॉटर हीटर, वॉटर पंप) में सभी उपकरण संवेदनशीलता के एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा संरक्षित किए जाने की आवश्यकता हैमा।

न्यूजीलैंड
जनवरी 2003 से, घरेलू इमारतों में प्रकाश व्यवस्था या सॉकेट आउटलेट (पावर पॉइंट) की आपूर्ति करने वाले स्विचबोर्ड पर उत्पन्न होने वाले सभी नए सर्किट में आरसीडी संरक्षण होना चाहिए।आवासीय सुविधाओं (जैसे बोर्डिंग हाउस, अस्पताल, होटल और मोटल) को भी सॉकेट आउटलेट्स की आपूर्ति करने वाले स्विचबोर्ड में उत्पन्न होने वाले सभी नए सर्किटों के लिए आरसीडी सुरक्षा की आवश्यकता होगी।ये आरसीडी आमतौर पर स्विचबोर्ड पर स्थित होंगे।वे नए सर्किट में प्लग किए गए सभी विद्युत तारों और उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे।

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका में सॉकेट-आउटलेट्स उन स्थानों पर स्थित हैं, जहां जमीन का एक आसान रास्ता मौजूद है-जैसे कि गीले क्षेत्र और खुला कंक्रीट के फर्श वाले कमरे-एक GFCI द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ने 1960 के दशक के बाद से GFCIS द्वारा संरक्षित किए जाने वाले कुछ स्थानों पर उपकरणों की आवश्यकता है।पानी के नीचे स्विमिंग पूल लाइट्स (1968) के साथ शुरू होने से कोड के क्रमिक संस्करणों ने उन क्षेत्रों का विस्तार किया है जहां GFCI को शामिल करने की आवश्यकता है: निर्माण स्थल (1974), बाथरूम और आउटडोर क्षेत्र (1975), गैरेज (1978), गर्म टब या स्पा के पास क्षेत्र। और कपड़े धोने के कमरे (2014) में। GFCIS आमतौर पर एक सॉकेट के अभिन्न अंग या वितरण पैनलबोर्ड में स्थापित सर्किट ब्रेकर के रूप में उपलब्ध हैं।GFCI सॉकेट्स में हमेशा आयताकार चेहरे होते हैं और तथाकथित डेकोरा फेस प्लेटों को स्वीकार करते हैं, और मानक कवर प्लेटों के साथ एक मल्टी-गैंग बॉक्स में नियमित आउटलेट या स्विच के साथ मिलाया जा सकता है।कनाडा और यूएस दोनों पुराने दो-तार में, Ungrounded NEMA कनेक्टर#NEMA 1 | NEMA 1 सॉकेट्स को NEMA कनेक्टर#NEMA 5 | NEMA 5 सॉकेट्स के साथ बदल दिया जा सकता है।एक ग्राउंडिंग कंडक्टर के साथ पूरे सर्किट को फिर से तैयार करने के बदले में।ऐसे मामलों में सॉकेट्स को कोई उपकरण ग्राउंड और जीएफसीआई संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए;GFCI निर्माता आमतौर पर उपयुक्त स्थापना विवरण के लिए टैग प्रदान करते हैं।

GFCIS ने 5 पर बिजली के झटके की यात्रा के खिलाफ सुरक्षा के लिए अनुमोदित किया25 के भीतर माएमएस।एक GFCI डिवाइस जो उपकरणों (लोगों को नहीं) की रक्षा करता है, उसे 30 से अधिक यात्रा करने की अनुमति दी जाती हैवर्तमान का मा;यह एक उपकरण सुरक्षात्मक उपकरण (ईपीडी) के रूप में जाना जाता है।500 के रूप में उच्च के रूप में यात्रा धाराओं के साथ आरसीडीएमए को कभी -कभी वातावरण (जैसे कंप्यूटिंग सेंटर) में तैनात किया जाता है, जहां एक निचली सीमा आकस्मिक यात्राओं का अस्वीकार्य जोखिम उठाती है।ये उच्च-वर्तमान आरसीडी विद्युत झटके के जोखिमों से सुरक्षा के बजाय उपकरण और अग्नि सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन बोट और यॉट काउंसिल को पूरी नाव के लिए आउटलेट और उपकरण रिसाव सर्किट इंटरप्टर्स (ELCI) के लिए GFCIs दोनों की आवश्यकता होती है।अंतर 5 पर GFCIS यात्रा हैवर्तमान के एमए जबकि 30 पर एलसीआईएस यात्रा100 तक के बाद माएमएस।अधिक से अधिक मूल्यों का उद्देश्य उपद्रव यात्राओं को कम करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है।

नॉर्वे
नॉर्वे में, यह 2002 के बाद से सभी नए घरों में और 2006 के बाद से सभी नए सॉकेट्स पर आवश्यक है। यह 32 पर लागू होता हैएक सॉकेट और नीचे।आरसीडी को 230 के लिए अधिकतम 0.4 सेकंड के बाद ट्रिगर होना चाहिएV सर्किट, या 400 के लिए 0.2 सेकंडवी सर्किट।

दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 1974 से आवासीय वातावरण (जैसे घरों, फ्लैट, होटल, आदि) में पृथ्वी रिसाव संरक्षण उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया, जिसमें 1975 और 1976 में नियमों को परिष्कृत किया गया था। उपकरणों को नए परिसर में स्थापित करने की आवश्यकता होती है और जब मरम्मत की जाती है।पावर आउटलेट्स और लाइटिंग के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के अपवाद के साथ जिसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए।दक्षिण अफ्रीका में उपयोग किया जाने वाला मानक उपकरण वास्तव में ELPD और RCCB का एक संकर है।

ताइवान
ताइवान को रसोई में वॉशरूम, बालकनियों और रिसेप्टेकल्स में रिसेप्टेकल्स के सर्किट की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर्स के उपयोग से 1.8 मीटर से अधिक नहीं है।यह आवश्यकता वॉशरूम और सर्किट में वॉटर हीटर के सर्किट पर भी लागू होती है जिसमें पानी में डिवाइस, मेटल फ्रेम पर रोशनी, सार्वजनिक पीने के फव्वारे और इतने पर शामिल हैं।सिद्धांत रूप में, ELCBs को शाखा सर्किट पर स्थापित किया जाना चाहिए, यात्रा वर्तमान के साथ 30 से अधिक नहींताइवानी कानून के अनुसार 0.1 सेकंड के भीतर एमए।

तुर्की
तुर्की को 30 से अधिक नहीं के साथ आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता होती हैमा और 3002004 के बाद से सभी नए घरों में एमए। यह नियम आरजी -16/06/2004-25494 में पेश किया गया था।

यूनाइटेड किंगडम
IEE इलेक्ट्रिकल वायरिंग विनियमों के वर्तमान (18 वें) संस्करण के लिए आवश्यक है कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में सभी सॉकेट आउटलेट में आरसीडी सुरक्षा होती है, हालांकि छूट हैं। दीवारों में दफन गैर बख्तरबंद केबल भी आरसीडी संरक्षित (फिर से कुछ विशिष्ट छूट के साथ) होना चाहिए। बाथरूम और शॉवर रूम में मौजूद सर्किटों के लिए आरसीडी संरक्षण का प्रावधान उन स्थानों में पूरक संबंध के लिए आवश्यकता को कम करता है। दो आरसीडी का उपयोग स्थापना को कवर करने के लिए किया जा सकता है, ऊपर और नीचे प्रकाश व्यवस्था और बिजली सर्किट दोनों आरसीडी में फैले हुए। जब एक आरसीडी यात्राएं, कम से कम एक प्रकाश और पावर सर्किट के लिए बिजली बनाए रखी जाती है। अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कि आरसीबीओ का उपयोग, नियमों को पूरा करने के लिए नियोजित की जा सकती है। आरसीडी के लिए नई आवश्यकताएं अधिकांश मौजूदा प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कि उन्हें फिर से नहीं किया जाता है, वितरण बोर्ड को बदल दिया जाता है, एक नया सर्किट स्थापित किया जाता है, या परिवर्तन किए जाते हैं जैसे कि अतिरिक्त सॉकेट आउटलेट या दीवारों में दफन किए गए नए केबल।

सदमे संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले आरसीडी 'तत्काल' ऑपरेशन प्रकार (समय-विलंबित नहीं) का होना चाहिए और 30 से अधिक नहीं की एक अवशिष्ट वर्तमान संवेदनशीलता होनी चाहिएमा।

यदि स्परियस ट्रिपिंग विद्युत दुर्घटना के जोखिम की तुलना में अधिक समस्या पैदा करेगी, तो आरसीडी को रोकने के लिए माना जाता है (उदाहरण एक महत्वपूर्ण कारखाने की प्रक्रिया के लिए एक आपूर्ति हो सकती है, या जीवन समर्थन उपकरण के लिए), आरसीडी को छोड़ दिया जा सकता है, प्रभावित सर्किट स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैंलेबल और जोखिमों का संतुलन माना जाता है;इसमें वैकल्पिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल हो सकता है।

विनियमों के पिछले संस्करण को सॉकेट आउटलेट के लिए आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता होती है जो बाहरी उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।घरेलू प्रतिष्ठानों में सामान्य अभ्यास आरसीडी सुरक्षा (आमतौर पर सॉकेट और शॉवर) की आवश्यकता वाले सभी सर्किटों को कवर करने के लिए एक एकल आरसीडी का उपयोग करना था, लेकिन कुछ सर्किट (आमतौर पर प्रकाश) आरसीडी संरक्षित नहीं हैं। यह आरसीडी यात्रा के संभावित खतरनाक नुकसान से बचने के लिए था।अन्य सर्किटों के लिए सुरक्षा व्यवस्था विविध।इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक उपभोक्ता इकाई को स्थापित करना आम था, जिसमें एक आरसीडी को शामिल किया गया है, जिसे स्प्लिट लोड कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जाना जाता है, जहां सर्किट ब्रेकर्स के एक समूह को मुख्य स्विच से प्रत्यक्ष आपूर्ति की जाती है (या टीटी पृथ्वी के मामले में आरसीडी समय देरी) और सर्किट का एक दूसरा समूह आरसीडी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।इस व्यवस्था में मान्यता प्राप्त समस्याएं थीं कि उपकरणों के कई वस्तुओं के सामान्य संचालन से संचयी पृथ्वी रिसाव धाराएं आरसीडी की गंभीर ट्रिपिंग का कारण बन सकती हैं, और आरसीडी की ट्रिपिंग सभी संरक्षित सर्किटों से बिजली को डिस्कनेक्ट करेगी।

यह भी देखें

 * घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट
 * विद्युत चोट
 * इन्सुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस
 * सुरक्षात्मक रिले
 * आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर
 * अलग ट्रांसफॉर्मर

बाहरी संबंध

 * GFCIs Fact Sheet (US Consumer Product Safety Commission)
 * Test of RCCB as per IEC 61008/61009 (Residual Current Device Testing)
 * Why RCD is tripping? - Explanation of nuisance tripping causes