स्टोरेज हीटर

स्टोरेज हीटर या हीट बैंक (ऑस्ट्रेलिया) इलेक्ट्रिकल हीटर है जो शाम के समय या रात में जब बिजली कम कीमत पर उपलब्ध होती है तो तापीय ऊर्जा का भंडारण करता है और दिन के दौरान आवश्यकतानुसार गर्मी छोड़ता है। वैकल्पिक रूप से, सौर भंडारण हीटरों को सौर ऊर्जा को गर्मी के रूप में संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे रात या अन्य अवधियों के दौरान जारी किया जाता है, जो अक्सर इसे ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचने और रात में वापस खरीदने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी बनाता है।

संचालन का सिद्धांत
भंडारण हीटर आमतौर पर मिट्टी की ईंटों या अन्य सिरेमिक सामग्री (सरोग (मिट्टी)), कंक्रीट की दीवारों या पानी के कंटेनरों से बने होते हैं। विशेष सामग्रियां भी हैं जैसे कि फेओल्स यह सामग्री गर्मी भंडारण माध्यम के रूप में कार्य करती है। सामग्री में एम्बेडेड विद्युत ताप तत्व होते हैं जिन्हें भंडारण माध्यम को गर्म करने के लिए चालू किया जा सकता है और इस प्रकार ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है।

संग्रहित ऊष्मा लगातार (तापीय विकिरण और संवहन के माध्यम से) दी जाती है। गर्मी हस्तांतरण को तेज करने के लिए, भंडारण हीटर यांत्रिक प्रशंसकों से सुसज्जित हो सकते हैं जो हीटर के माध्यम से हवा को स्थानांतरित कर सकते हैं; फैन-सहायता प्राप्त स्टोरेज हीटरों पर #फैन-सहायता प्राप्त स्टोरेज हीटर|अनुभाग देखें।

उच्च ताप प्रतिधारण भंडारण हीटर
हाई हीट रिटेंशन स्टोरेज हीटर (HHRSH) बाजार में सबसे नए और सबसे उन्नत स्टोरेज हीटर हैं। डिम्पलेक्स ने Quantum के साथ इस तकनीक का नेतृत्व किया, जिसके कारण मानक मूल्यांकन प्रक्रिया में नई श्रेणी बनाई गई। यूके सरकार ने सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी है जो हीटिंग सिस्टम की गणना करता है जिसे नए भवन या नवीनीकरण में इस्तेमाल किया जा सकता है। उच्च ताप प्रतिधारण भंडारण हीटर पारंपरिक भंडारण हीटरों की तुलना में अधिक गर्मी बनाए रखने में सक्षम होते हैं, पूर्ण चार्ज के बाद 24 घंटे न्यूनतम 45% ताप प्रतिधारण के साथ। यह दिन के दौरान बर्बाद होने वाली गर्मी को काफी कम कर देता है, और बेहतर इन्सुलेशन के माध्यम से हासिल किया जाता है। उच्च ताप प्रतिधारण भंडारण हीटरों में भविष्य की गर्मी की मांग का अनुमान लगाने के लिए स्मार्ट नियंत्रण और जलवायु परिस्थितियों की निगरानी भी शामिल है, जिससे वे पारंपरिक भंडारण हीटरों की तुलना में अपने पर्यावरण में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सभी हाई हीट रिटेंशन स्टोरेज हीटर भी लॉट 20 हैं अनुपालन, 1 जनवरी 2018 को लागू होने वाले ईकोडिज़ाइन नियमों के अनुरूप।

नियम
लॉट 20 एक ईयू कानून है जिसे बाजार से अक्षम हीटिंग प्रौद्योगिकियों को हटाने और हमारे घरों को गर्म करने वाले उत्पादों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कानून का लक्ष्य यूके के समग्र कार्बन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करना है और 1 जनवरी 2018 से लागू है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 से निर्मित सभी स्थापित इलेक्ट्रिक हीटिंग उत्पादों में 24 घंटे, 7- के साथ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट होना चाहिए। एडेप्टिव स्टार्ट या ओपन विंडो सेंसर के साथ डे टाइमर। स्टोरेज हीटर में शामिल होना चाहिए: कमरे और/या बाहरी तापमान प्रतिक्रिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक हीट चार्ज नियंत्रण या ऊर्जा आपूर्तिकर्ता द्वारा नियंत्रित, इलेक्ट्रॉनिक कमरे का तापमान नियंत्रण प्लस वीक टाइमर और पंखे की सहायता से आउटपुट। वैकल्पिक अतिरिक्त अनुपालन विशेषताएं दूरी नियंत्रण, अनुकूली प्रारंभ और खुली खिड़की पहचान हैं। इस तिथि से पहले निर्मित गैर-अनुपालन स्टॉक अभी भी बेचा जा सकता है।

पर्यावरणीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अभ्रक का उपयोग रात के भंडारण हीटरों में कई वर्षों से किया जाता रहा है, जिसके रेशे हवा में मिल सकते हैं और अभ्रक के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालते हैं।

आवेदन
भंडारण हीटर आमतौर पर बिजली मीटर # एकाधिक टैरिफ | दो-टैरिफ बिजली मीटर के संयोजन के साथ उपयोग किए जाते हैं जो ऑफ-पीक अवधि के दौरान अलग-अलग बिजली का रिकॉर्ड करता है ताकि इसे कम दर पर बिल किया जा सके। कम दरों का आनंद लेने के लिए, घर को विशेष बिजली दर पर होना चाहिए। अधिकांश देशों में, ऐसे विशेष टैरिफ के साथ उपयोग किए जाने पर स्टोरेज हीटर केवल किफायती (हीटिंग के अन्य रूपों की तुलना में) होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में अर्थव्यवस्था 7 टैरिफ उपयुक्त है।

स्टोरेज हीटर में आमतौर पर दो नियंत्रण होते हैं: चार्ज कंट्रोल (जिसे अक्सर इनपुट कहा जाता है), जो संग्रहीत गर्मी की मात्रा को नियंत्रित करता है, और ड्राफ्ट कंट्रोल (जिसे अक्सर आउटपुट कहा जाता है), जो उस दर को नियंत्रित करता है जिस पर गर्मी जारी होती है। इन नियंत्रणों को उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, या उपयोगकर्ता द्वारा थर्मोस्टेट पर लक्षित कमरे के तापमान का चयन करने के बाद स्वचालित रूप से काम कर सकता है।

स्टोरेज हीटर में इलेक्ट्रिक हीटर भी शामिल हो सकता है (प्रतिरोध हीटर या गर्मी पंप का उपयोग करके), जिसका उपयोग गर्मी उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह की अतिरिक्त हीटिंग, यदि यह प्रतिरोध हीटिंग है, महंगा है, क्योंकि यह दिन के उच्च-टैरिफ समय के दौरान होता है।

लाभ

 * भंडारण हीटर, जबकि समतुल्य गैस- या तेल से चलने वाले हीटिंग सिस्टम की तुलना में अभी भी अधिक महंगे हैं, नियमित रूप से दिन की दरों पर बिजली का उपयोग करके समान मात्रा में बिजली की हीटिंग चलाने की तुलना में सस्ते हैं।
 * गैस सेंट्रल हीटिंग और कुछ अन्य प्रणालियों के उपयोगकर्ता अक्सर अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में रात के दौरान हीटिंग बंद कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रात और सुबह घर ठंडा रहता है; लेकिन चूंकि नाइट स्टोरेज हीटर रात में चालू होते हैं, उस समय घर अभी भी गर्म रहता है।
 * भंडारण हीटरों का उपयोग घरों को उन क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति देता है जहां प्राकृतिक-गैस वितरण प्रणालियां उपलब्ध नहीं हैं, बिना घर के मालिकों को दिन के उच्च विद्युत-ताप बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
 * रात्रिकालीन भंडारण ताप की पूंजीगत लागत अपेक्षाकृत कम है, और स्थापना गैस से चलने वाले बॉयलर, पाइपिंग और रेडिएटर, या बिजली के ताप पंपों की प्रारंभिक स्थापना की तुलना में कहीं अधिक आसान है। मौजूदा केंद्रीय ताप के बिना पुरानी इमारतों का नवीनीकरण करते समय यह महत्वपूर्ण लाभ है।
 * गैस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तुलना में, नाइट स्टोरेज हीटर में रखरखाव की कोई लागत नहीं होती है।

नुकसान

 * रात भर चार्ज करने पर हीटर से गर्मी खत्म हो जाती है। सुबह के समय कमरा गर्म रहता है, लेकिन इसका कारण यह है कि इसे पूरी रात व्यर्थ ही गर्म किया गया है।
 * रात के दौरान संग्रहीत गर्मी अगले दिन रहने वाले क्षेत्र में जारी की जाएगी, आवश्यकता की परवाह किए बिना (भंडारण हीटर के इन्सुलेशन के माध्यम से अपरिहार्य गर्मी हस्तांतरण के कारण)। इस प्रकार यदि गृहस्वामी उस दिन अप्रत्याशित रूप से अनुपस्थित है (और इसलिए उसे घर को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है) या केवल दिन के छोटे से हिस्से के लिए घर पर है, तो गर्मी पहले ही खरीदी जा चुकी है और पहले से ही वहां है, और अंत में बाहर आ जाती है।
 * भंडारण हीटर केवल पिछली रात संग्रहीत ऊर्जा से ही गर्म हो सकता है। इस प्रकार यदि सिस्टम बंद कर दिया गया था या यदि चार्ज नियंत्रण बहुत कम सेट किया गया था, तो कमरे को गर्म करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती है, और इसे केवल अगले दिन ठीक किया जा सकता है। यह समस्या है, उदाहरण के लिए जब मौसम अप्रत्याशित रूप से ठंडा हो जाता है, या देर रात छुट्टी से लौटते समय, या उपयोगकर्ता सेटिंग्स को बदलने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि वे आरामदायक तापमान पर हैं। कुछ हीटर दिन के दौरान हीटिंग की अनुमति देकर भी इस समस्या को कम करते हैं, लेकिन यह आमतौर पर महंगा होता है (क्योंकि बिजली पूरी दर पर चार्ज की जाती है)। यहां तक ​​कि सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी थर्मोस्टैट्स को सेट करने के बारे में सटीक रूप से निर्णय करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि रात भर उन्हें बहुत कम सेट करने से हीटर का कोई कथित प्रभाव नहीं हो सकता है, जबकि उन्हें अधिकतम पर सेट करने से उन्हें चलाने की लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह सिस्टम में जहां प्रत्येक हीटर को अलग-अलग सेट किया जाना चाहिए, गलत तरीके से कमरे के हीटर को सेट करने से पूरे घर को बहुत ठंडा महसूस हो सकता है।
 * कई उपयोगकर्ता नियंत्रणों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। सामान्य त्रुटि आउटपुट (या बूस्ट) नियंत्रण को रात में खुला छोड़ देना है, ताकि जब हीटरों को भंडारण करना चाहिए तो वे गर्मी को खत्म कर दें, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत और लागत में वृद्धि हो जाती है। वैकल्पिक रूप से वे आउटपुट के बजाय रात में इनपुट नियंत्रण को न्यूनतम पर सेट कर सकते हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि अगले दिन के लिए कोई गर्मी नहीं है।
 * भंडारण हीटर का आकार बदलना अधिकतम प्रत्याशित कोल्ड-स्पेल तीव्रता और अवधि, और हीटर की लागत और स्थान की आवश्यकता के बीच समझौता है। यदि हीटर बहुत बड़ा है, तो इसकी लागत अत्यधिक होगी और यह भवन के उपलब्ध क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा; यदि बहुत कम है, तो पूरक (दिन के समय) विद्युत तापन की लागत अत्यधिक होगी।
 * स्टोरेज हीटर बहुत भारी और कुछ हद तक भारी होते हैं, गर्मी को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के कारण। वे आमतौर पर अधिकांश अन्य हीटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले रेडियेटर ्स की तुलना में अधिक फर्श स्थान लेते हैं।
 * अधिकांश देशों में, बिजली की लागत गैस या तेल की प्रति यूनिट गर्मी (जूल या kWh) से 2-3 गुना अधिक होती है, और कम ऑफ-पीक टैरिफ और उच्च वितरण दक्षता इस अंतर को पूरी तरह से दूर नहीं करती है।
 * जब पंखा (यदि शामिल है) का उपयोग गर्मी हस्तांतरण को तेज करने के लिए किया जाता है, तो हवा का संचलन गर्म कमरे में वायुजनित धूल की मात्रा को बढ़ा देगा। एलर्जी वाले लोगों के लिए यह समस्या हो सकती है। इसलिए, एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए केंद्रीय हीटिंग गर्मी का बेहतर स्रोत है। पंखे का उपयोग न करके इससे बचा जा सकता है, लेकिन तब गर्मी हस्तांतरण को विनियमित करना अधिक कठिन होता है, जो सामान्य केंद्रीय हीटिंग रेडिएटर्स के साथ विकिरण और प्राकृतिक संवहन द्वारा होता है।

स्टोरेज हीटर का उपयोग
यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो स्टोरेज हीटर लागत प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन ईंधन से चलने वाले सिस्टम की तुलना में नियंत्रण अधिक पेचीदा हो सकता है।

पावर स्विच
भंडारण हीटरों को आम तौर पर दो पावर सर्किट की आवश्यकता होती है, ऑन-पीक के लिए और ऑफ-पीक बिजली के लिए, और दो पावर स्विच, जो गर्मियों के दौरान बंद हो जाते हैं जब गर्मी की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य महीनों के दौरान ऑफ-पीक स्विच को हर समय चालू रखा जा सकता है, जब ऑफ-पीक समय के दौरान अपर्याप्त ऊर्जा संग्रहीत की जाती है तो ऑन-पीक स्विच का उपयोग किया जाता है। स्टोर की गई गर्मी की मात्रा को स्टोरेज हीटर यूनिट पर नियंत्रणों का उपयोग करके बदला जा सकता है। आम तौर पर ऑन-पीक में फ्यूज होगा क्योंकि यह दूसरे सर्किट का हिस्सा है। ऑफ-पीक सिर्फ स्विच होगा क्योंकि इसमें समर्पित सर्किट है। कुछ प्रतिष्ठान ऑफ-पीक बिजली पर ही काम करते हैं और दिन के दौरान चालू नहीं किए जा सकते।

बुनियादी नियंत्रण
बेसिक स्टोरेज हीटर में इनपुट स्विच और आउटपुट स्विच होता है, जिसे कुछ मॉडलों में हीट बूस्ट कहा जाता है।

अगले दिन कितनी ठंड होने की भविष्यवाणी की गई है, यह दर्शाने के लिए इनपुट स्विच की स्थिति को बदला जा सकता है। इनपुट स्विच सामान्य रूप से थर्मास्टाटिक होता है, जब कमरे में रात भर निश्चित तापमान तक पहुंच जाता है तो चार्ज बंद हो जाता है। आवश्यक सटीक सेटिंग स्टोरेज हीटर के आकार, दिन के दौरान वांछित कमरे के तापमान, इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या और परिस्थितियों के निश्चित सेट के तहत कमरे की गर्मी के नुकसान की दर पर निर्भर करेगी। बाहर के तापमान के पूर्वानुमान और किसी विशेष कमरे के लिए सर्वोत्तम इनपुट सेटिंग के बीच संबंध खोजने के लिए कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिकांश स्टोरेज हीटर उपयोगकर्ता सरल दिशानिर्देशों का पालन करते हैं; उदाहरण के लिए, सर्दियों के मध्य में, अक्सर इनपुट स्विच को उसकी अधिकतम सेटिंग पर चालू करना उचित होता है। यदि ही प्रकार का मौसम सप्ताह तक बना रहता है तो इनपुट स्विच को दैनिक आधार पर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन के दौरान इनपुट स्विच को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरेज हीटर केवल रात में बिजली का उपयोग करते हैं।

आउटपुट स्विच को पूरे दिन ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। बिस्तर पर जाने से पहले, ऑपरेटर को आउटपुट को उसकी न्यूनतम सेटिंग पर स्विच करना चाहिए। इससे ईंटों में ज्यादा से ज्यादा गर्मी बनी रहती है। कमरे को सुबह गर्म करने के लिए पर्याप्त रिसाव होगा। केवल असाधारण ठंडी परिस्थितियों में ही ऑपरेटर को रात भर आउटपुट की आवश्यकता होगी। ऑपरेटर घर में तापमान बनाए रखने की कोशिश करने के लिए दिन के दौरान आउटपुट स्विच को धीरे-धीरे बढ़ाना चाह सकता है। आउटपुट बढ़ाने से गर्मी हीटर से बाहर निकलने की अनुमति देगी। यदि दिन के दौरान घर खाली रहता है, तो आउटपुट को कम से कम पूरे दिन छोड़ देना चाहिए और फिर अधिक गर्मी से बचने के लिए घर लौटते समय स्विच अप कर देना चाहिए।

कई भंडारण हीटरों में यांत्रिक रूप से नियंत्रित स्वचालित आउटपुट स्विच भी होता है। इस मामले में, यदि मैन्युअल आउटपुट स्विच को न्यूनतम रातोंरात सेट नहीं किया जाता है, तो स्पंज स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा (जैसे कि आउटपुट स्विच को न्यूनतम पर सेट किया गया था), और फिर समय की देरी के बाद स्पंज फिर से खुल जाएगा; इस बार देरी को हीटर के कोर तापमान में क्रमिक गिरावट से मापा जाता है, और इसलिए अधिक चार्ज होने के कारण कोर तापमान अधिक होने पर यह लंबा हो जाता है। देरी को आउटपुट स्विच की सेटिंग से पक्षपाती भी किया जा सकता है। कुछ आउटपुट स्विच जो इस तरह से सेट किए जाते हैं उन्हें जल्दी और देर से चिह्नित किया जाता है और साथ ही बंद और खुले के रूप में चिह्नित किया जाता है; न्यूनतम बंद सेटिंग जल्दी से मेल खाती है और अधिकतम खुली सेटिंग देर से मेल खाती है। इन आउटपुट स्विचों को यह सुनिश्चित करके मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है कि वे रात में बंद हैं और वांछित होने पर खोले जाते हैं, या उन्हें रात में बंद न करके स्वचालित संचालन के लिए छोड़ा जा सकता है।

थर्मास्टाटिक नियंत्रण
एक थर्मास्टाटिक स्टोरेज हीटर पूरे दिन कमरे में तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करेगा। हालांकि, कमरे के तापमान को कम करने के लिए ऑपरेटर थर्मोस्टैटिक स्विच को रात भर न्यूनतम सेटिंग पर स्विच करना चाह सकता है। यदि दिन के दौरान कमरा खाली रहता है, तो थर्मोस्टैट को न्यूनतम सेटिंग पर रखना बेहतर होता है और फिर शाम को कमरे में व्यस्त होने पर सेटिंग बढ़ा दें। कुछ थर्मास्टाटिक हीटर ऑन-पीक बिजली का उपयोग भी करते हैं जब अनुरोधित तापमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संग्रहित गर्मी नहीं होती है; उपयोगकर्ता इसके बारे में जागरूक होना और सेटिंग कम करना चाह सकता है।

फैन-असिस्टेड स्टोरेज हीटर
फैन-सहायता प्राप्त स्टोरेज हीटर संवहन पर निर्भर होने के बजाय हीटर के माध्यम से हवा चलाने के लिए विद्युत यांत्रिक पंखे का उपयोग करते हैं। पंखे को आमतौर पर थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो उपयोगकर्ता को वांछित कमरे के तापमान को सेट करने की अनुमति देता है। पंखे के उपयोग का मतलब है कि ये हीटर अन्य मॉडलों की तुलना में थर्मल इन्सुलेशन अधिक हो सकते हैं, और इसलिए गर्मी की आवश्यकता नहीं होने पर गर्मी हस्तांतरण के कारण कम गर्मी खो देते हैं (जैसे कि जब कमरे में कब्जा नहीं होता है, या रात में)।

पर्यावरण के पहलू
प्रत्यक्ष विद्युत ताप के अन्य रूपों के साथ आम तौर पर, भंडारण हीटर पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि बिजली का स्रोत जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है, बिजली स्टेशन पर और विद्युत शक्ति संचरण में खो जाने वाले ईंधन में दो-तिहाई ऊर्जा के साथ. स्वीडन में इस कारण से 1980 के दशक से प्रत्यक्ष विद्युत ताप का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इसे पूरी तरह से चरणबद्ध करने की योजना है - स्वीडन में तेल का चरण-समाप्ति देखें - जबकि डेनमार्क और जर्मनी ने नए में विद्युत स्थान हीटिंग की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है। समान कारणों से इमारतें (हालांकि जर्मनी में 2013 में प्रतिबंध हटा लिया गया था)। यूके में, स्टोरेज हीटर को ऊर्जा प्रदर्शन प्रमाणपत्र पर पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए खराब रेटिंग मिलती है। हालाँकि, कई प्रगतिशील देश अपनी बिजली उत्पादन प्रणाली विकसित कर रहे हैं, मुख्यतः हरित, अधिक टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करने के लिए; इसलिए भंडारण हीटर प्रणाली कितनी हरी है यह सिद्धांत रूप में इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली का उपयोग कैसे किया जाता है। बेशक यह तर्क इलेक्ट्रिक हीटिंग के सभी रूपों पर लागू होता है, लेकिन स्टोरेज हीटर सिस्टम की क्षमता उस समय बिजली का उपयोग करने के लिए होती है, उदाहरण के लिए, हवा से उत्पन्न बिजली का अन्यथा उपयोग नहीं किया जा सकता है, समार्ट ग्रिड के साथ मिलकर स्टोरेज हीटिंग दे सकता है। भविष्य में नई भूमिका।

कुछ देशों में, विद्युत उत्पादन प्रणाली के वर्तमान डिजाइन के परिणामस्वरूप ऑफ-पीक अवधि के दौरान आधार भाग पावर स्टेशनों से बिजली का अधिशेष हो सकता है, और भंडारण हीटर तब इस अधिशेष का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं ताकि बिजली की शुद्ध दक्षता में वृद्धि हो सके। पूरे के रूप में प्रणाली। हालांकि, भविष्य में आपूर्ति और मांग में परिवर्तन - उदाहरण के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों या अधिक उत्तरदायी उत्पादन प्रणाली के परिणामस्वरूप - इस स्थिति को उलट सकता है, भंडारण हीटरों के साथ राष्ट्रीय आधार भार में कमी को रोका जा सकता है। आपूर्ति और मांग में बदलाव होने पर अन्य प्रौद्योगिकियां मांग प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए शामिल कर सकती हैं। इस प्रकार, वे सुनिश्चित करते हैं कि ये भार केवल ऑफ-पीक बिजली का उपयोग करते हैं। आपूर्ति प्रौद्योगिकी में आगे की प्रगति गतिशील मांग जैसी स्मार्ट ग्रिड सेंसिंग प्रौद्योगिकियों को अधिक व्यवहार्य वित्तीय संभावना बनाने के लिए अधिक पहले से बोली गई 'आपूर्ति और मांग' टैरिफ प्रणाली प्रदान कर सकती है।

इलेक्ट्रिक हीटिंग के अन्य रूपों की तुलना में, स्टोरेज हीटर चलाने के लिए सस्ते होते हैं और वे निम्न शिखर भार लगाते हैं। उच्चतम चरम भार तात्कालिक विद्युत ताप से आते हैं, जैसे कि विद्युत ताप#विसर्जन हीटर, जो कम अवधि के लिए भारी भार पैदा करते हैं, हालांकि तात्कालिक जल तापक समग्र रूप से कम बिजली का उपयोग कर सकते हैं। उच्च दक्षता वाले ग्राउंड सोर्स हीट पंप जमीन से गर्मी को पुनर्प्राप्त करके हीटिंग में भंडारण हीटरों की तुलना में 66% कम बिजली का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, और पूरे दिन बिजली का उपयोग करने के बावजूद उन्हें बेहतर माना जाता है। वायु स्रोत ताप पंप समान दक्षता में वृद्धि करते हैं और आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए स्थापित करना आसान और सस्ता होता है। इन्हें एयर कंडीशनिंग (ए/सी) ताप पंपों से भ्रमित नहीं होना चाहिए जो कार्बन पदचिह्न में वृद्धि के साथ शीतलन प्रदान करते हैं और अब कुछ देशों में (विशेष रूप से गर्म जलवायु में) पर्यावरणीय दायित्व माना जाता है। जहां बिजली के विकल्प मौजूद हैं, गर्म पानी के केंद्रीय हीटिंग सिस्टम उच्च दक्षता वाले संघनक बॉयलर, जैव ईंधन, ताप पंप या जिला हीटिंग का उपयोग करके इमारत में या उसके करीब गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। आदर्श रूप से गर्म पानी स्पेस हीटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। इसे भविष्य में सौर गर्म पानी के पैनल जैसी अन्य तकनीकों का उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में प्रूफिंग भी प्रदान की जा सके। नई इमारतों के मामले में, कम ऊर्जा वाली इमारतें जैसे कि पैसिव हाउस मानक के लिए बनाई गई इमारतें पारंपरिक अंतरिक्ष हीटिंग सिस्टम की लगभग सभी ज़रूरतों को खत्म कर सकती हैं।

यह भी देखें

 * केंद्रीय हीटिंग
 * बिजली की हीटिंग
 * हीटर (हीटर के प्रकार)
 * ताप की गुंजाइश
 * थर्मल भंडारण