विद्युतीय नलिका

एक विद्युत नाली एक ट्यूब है जिसका उपयोग एक इमारत या संरचना में विद्युत तारों की रक्षा और मार्ग के लिए किया जाता है।विद्युत नाली धातु, प्लास्टिक, फाइबर या फायर की गई मिट्टी से बना हो सकता है।अधिकांश नाली कठोर है, लेकिन कुछ उद्देश्यों के लिए लचीला नाली का उपयोग किया जाता है।

Conduit आमतौर पर विद्युत उपकरणों की स्थापना के स्थल पर इलेक्ट्रीशियन द्वारा स्थापित किया जाता है।इसका उपयोग, फॉर्म और इंस्टॉलेशन विवरण अक्सर वायरिंग नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, जैसे कि यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एनईसी) और अन्य बिल्डिंग कोड।

इतिहास
कुछ शुरुआती इलेक्ट्रिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन ने मौजूदा गैस पाइप की सेवा करने वाले गैस प्रकाश जुड़नार का उपयोग किया, जिन्हें इलेक्ट्रिक लैंप में बदल दिया गया था।चूंकि इस तकनीक ने आंतरिक वायरिंग के लिए बहुत अच्छी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए इसे सभी प्रकार के आंतरिक वायरिंग तक बढ़ाया गया था और 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में उद्देश्य-निर्मित कपलिंग और फिटिंग विद्युत उपयोग के लिए निर्मित किए गए थे।

हालांकि, अधिकांश विद्युत कोड अब गैस पाइपिंग के माध्यम से विद्युत कंडक्टरों के मार्ग को रोकते हैं, क्योंकि आमतौर पर गैस के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप और फिटिंग के मोटे अंदरूनी हिस्सों से विद्युत इन्सुलेशन को नुकसान के बारे में चिंताओं के कारण।

अन्य वायरिंग विधियों के साथ तुलना
इलेक्ट्रिकल कंडिट प्रभाव, नमी और रासायनिक वाष्प से संलग्न कंडक्टरों को बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। अलग -अलग संख्या, आकार और प्रकार के कंडक्टरों को एक नाली में खींचा जा सकता है, जो केबल के कई रनों या अनुकूलित समग्र केबल के खर्च की तुलना में डिजाइन और निर्माण को सरल करता है। इमारतों में वायरिंग सिस्टम लगातार परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। बार -बार वायरिंग परिवर्तनों को विद्युत नाली के उपयोग के माध्यम से सरल और सुरक्षित बनाया जाता है, क्योंकि मौजूदा कंडक्टरों को वापस ले लिया जा सकता है और नए कंडक्टरों को स्थापित किया जा सकता है, जिसमें नाली के पथ के साथ थोड़ा व्यवधान होता है।

एक नाली प्रणाली को जलरोधी या सबमर्सिबल बनाया जा सकता है। धातु नाली का उपयोग विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से संवेदनशील सर्किटों को ढालने के लिए किया जा सकता है, और संलग्न बिजली केबलों से इस तरह के हस्तक्षेप के उत्सर्जन को भी रोक सकता है। गैर-मेटालिक कंडिट्स जंग का विरोध करते हैं और हल्के वजन वाले होते हैं, स्थापना श्रम लागत को कम करते हैं।

जब उचित सीलिंग फिटिंग के साथ स्थापित किया जाता है, तो एक नाली ज्वलनशील गैसों और वाष्प के प्रवाह की अनुमति नहीं देगा, जो वाष्पशील पदार्थों को संभालने वाले क्षेत्रों में आग और विस्फोट के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है।

कुछ प्रकार के नाली को कंक्रीट में प्रत्यक्ष एनकैसेमेंट के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आमतौर पर वाणिज्यिक भवनों में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े खुले क्षेत्रों के बीच में विद्युत और संचार आउटलेट स्थापित किया जा सके। उदाहरण के लिए, खुदरा प्रदर्शन के मामले और ओपन-ऑफिस क्षेत्र बिजली और संचार केबलों को जोड़ने के लिए फर्श-माउंटेड कंडिट बॉक्स का उपयोग करते हैं।

दोनों धातु और प्लास्टिक नाली को नौकरी की साइट पर मुड़ा हुआ हो सकता है ताकि निर्मित फिटिंग की अत्यधिक संख्या के बिना एक साफ स्थापना की अनुमति मिल सके। अनियमित या घुमावदार बिल्डिंग प्रोफाइल का पालन करते समय यह विशेष रूप से फायदेमंद है। विशेष ट्यूब झुकने वाले उपकरण का उपयोग कंडिट को किन्किंग या डेंटिंग के बिना मोड़ने के लिए किया जाता है।

सामग्री और श्रम की लागत के कारण नाली स्थापना की लागत अन्य वायरिंग विधियों से अधिक है। आवासीय निर्माण जैसे अनुप्रयोगों में, शारीरिक क्षति संरक्षण की उच्च डिग्री की आवश्यकता नहीं हो सकती है, इसलिए नाली का खर्च वारंट नहीं किया जाता है। नाली के भीतर स्थापित कंडक्टर गर्मी को आसानी से नहीं उखाड़ सकते हैं क्योंकि खुले वायरिंग में स्थापित किए गए हैं, इसलिए प्रत्येक कंडक्टर की वर्तमान क्षमता को कम किया जाना चाहिए (व्युत्पन्न) यदि कई एक नाली में स्थापित किए जाते हैं। यह अव्यवहारिक है, और तारों के नियमों द्वारा निषिद्ध है, जिसमें नाली के एक रन में कुल मोड़ के 360 डिग्री से अधिक हैं, इसलिए इस तरह के रन में क्षति के बिना कंडक्टर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए विशेष आउटलेट फिटिंग प्रदान की जानी चाहिए।

कुछ प्रकार के धातु नाली ग्राउंडिंग (अर्थिंग) के लिए एक उपयोगी बॉन्डिंग कंडक्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वायरिंग नियम भी कुछ प्रकार के लिए कारीगरी के मानकों या ग्राउंडिंग के पूरक साधनों को निर्धारित कर सकते हैं। जबकि धातु नाली को कभी -कभी ग्राउंडिंग कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सर्किट की लंबाई सीमित है। उदाहरण के लिए, ग्राउंडिंग कंडक्टर के रूप में नाली का एक लंबा दौर बहुत अधिक विद्युत प्रतिरोध हो सकता है, और एक गलती पर ओवरक्रैक उपकरणों के उचित संचालन की अनुमति नहीं देता है।

प्रकार
कंडिट सिस्टम को दीवार की मोटाई, यांत्रिक कठोरता और टयूबिंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।सामग्री को यांत्रिक सुरक्षा, संक्षारण प्रतिरोध और स्थापना की समग्र लागत (श्रम प्लस सामग्री लागत) के लिए चुना जा सकता है।खतरनाक क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों के लिए तारों के नियमों को एक अनुमोदित स्थापना प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के नाली का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

धातु
कठोर धातु नाली (आरएमसी) एक मोटी दीवार वाली थ्रेडेड टयूबिंग है, जो आमतौर पर लेपित स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बना है।

जस्ती कठोर नाली (जीआरसी) जस्ती स्टील टयूबिंग है, एक ट्यूबिंग दीवार के साथ जो इसे थ्रेडेड करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त मोटी है।इसके सामान्य अनुप्रयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्माण में हैं। यह तार और कनेक्टर्स की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इंटरमीडिएट मेटल कोंडिट (IMC) RMC की तुलना में EMT की तुलना में भारी स्टील टयूबिंग है।इसे पिरोया जा सकता है।

इलेक्ट्रिकल मेटैलिक ट्यूबिंग (ईएमटी), जिसे कभी-कभी पतली-दीवार कहा जाता है, आमतौर पर जस्ती कठोर नाली (जीआरसी) के बजाय उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जीआरसी की तुलना में कम खर्चीली और हल्का होता है।EMT स्वयं थ्रेडेड नहीं है, लेकिन इसका उपयोग थ्रेडेड फिटिंग के साथ किया जा सकता है जो इसे क्लैंप करता है।नाली की लंबाई एक दूसरे से जुड़ी होती है और क्लैंप-टाइप फिटिंग के साथ उपकरणों से जुड़ी होती है।जीआरसी की तरह, ईएमटी आवासीय अनुप्रयोगों की तुलना में वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों में अधिक आम है।EMT आम तौर पर लेपित स्टील से बना होता है, हालांकि यह एल्यूमीनियम हो सकता है। एल्यूमीनियम नाली, जस्ती स्टील कंडिट के समान, एक कठोर ट्यूब है, जिसका उपयोग आमतौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां जंग के उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।इस तरह के स्थानों में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र शामिल होंगे, जहां बड़ी मात्रा में पानी और सफाई रसायन जस्ती नाली को अनुपयुक्त बना देंगे।एल्यूमीनियम को सीधे कंक्रीट में एम्बेड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धातु सीमेंट में अल्कलिस के साथ प्रतिक्रिया करता है।कंक्रीट के साथ आकस्मिक संपर्क द्वारा जंग को रोकने के लिए नाली को लेपित किया जा सकता है।एल्यूमीनियम नाली आम तौर पर स्टील की तुलना में कम लागत होती है, इसके अलावा कम श्रम लागत स्थापित करने के लिए, क्योंकि एल्यूमीनियम कंडिट की लंबाई में समान रूप से आकार के कठोर स्टील कंडिट का एक तिहाई वजन होता है।

गैर-धातु
पीवीसी कंडिट को लंबे समय से स्टील नाली सामग्री की तुलना में वजन में सबसे हल्का माना जाता है, और आमतौर पर कंडिट के अन्य रूपों की तुलना में लागत में कम होता है। उत्तर अमेरिकी विद्युत अभ्यास में, यह तीन अलग-अलग दीवार मोटाई में उपलब्ध है, जिसमें पतली-दीवार किस्म केवल कंक्रीट में एम्बेडेड उपयोग के लिए उपयुक्त है, और प्रत्यक्ष दफन और उजागर काम के लिए उपयुक्त भारी ग्रेड।धातु नाली के लिए बनाई गई अधिकांश फिटिंग पीवीसी रूप में भी उपलब्ध हैं।प्लास्टिक सामग्री नमी का विरोध करती है और कई संक्षारक पदार्थ, लेकिन चूंकि टयूबिंग गैर-प्रवाहकीय है एक अतिरिक्त संबंध (ग्राउंडिंग) कंडक्टर को प्रत्येक नाली में खींचा जाना चाहिए।पीवीसी नाली को इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष हीटिंग टूल का उपयोग करके, क्षेत्र में गर्म और मुड़ा हुआ हो सकता है।

फिटिंग के लिए जोड़ों को स्लिप-ऑन सॉल्वेंट-वेल्डेड कनेक्शन के साथ बनाया जाता है, जो विधानसभा के बाद तेजी से स्थापित होते हैं और लगभग एक दिन में पूरी ताकत प्राप्त करते हैं।चूंकि स्लिप-फिट सेक्शन को असेंबली के दौरान घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए थ्रेडेड कंडिट (जैसे एरिक्सन) के साथ उपयोग किए जाने वाले विशेष संघ फिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।चूंकि पीवीसी कंडिट में अन्य प्रकारों की तुलना में थर्मल विस्तार का एक उच्च गुणांक होता है, इसलिए इसे प्रत्येक रन के विस्तार और संकुचन के लिए अनुमति देने के लिए घुड़सवार होना चाहिए।घनी पैक किए गए केबलों के पारस्परिक हीटिंग प्रभाव के कारण कई या समानांतर रन कॉन्फ़िगरेशन में पीवीसी भूमिगत स्थापित करते समय देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि गर्म होने पर नाली को विकृत कर दिया जाएगा।

प्रबलित थर्मोसेटिंग राल कंडिट (RTRC) या शीसे रेशा नाली धातु के संघनन की तुलना में वजन में हल्का है, जो कम श्रम लागत में योगदान देता है।इसे कभी -कभी फ्री के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कि फाइबरग्लास प्रबलित एपॉक्सी के लिए खड़ा है, हालांकि यह शब्द फ्री कंपोजिट का कानूनी रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह कम सामग्री लागत भी प्रदान कर सकता है।RTRC Conduit का उपयोग विभिन्न प्रकार के इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। शीसे रेशा नाली विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप कई दीवार मोटाई में उपलब्ध है और स्टील के समान समर्थन दूरी है।उच्च तापमान, कम धुआं, कोई लौ, वर्गीकृत क्षेत्र (कक्षा I डिवीजन 2), और शून्य हलोजन संस्करण भी मेट्रो सुरंगों और स्टेशनों जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए निर्मित होते हैं और अमेरिका में NFPA 130 आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अन्य गैर-मेटैलिक कंडिट्स की तरह, ग्राउंडिंग के लिए एक बॉन्डिंग कंडक्टर की आवश्यकता हो सकती है।जोड़ों को epoxy-glued किया जाता है, जिसके लिए जोड़ों के लिए कुछ स्थापना श्रम और समय की आवश्यकता होती है।RTRC Conduit को क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता है और दिशाओं को बदलने के लिए उचित फिटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, न ही RTRC Conduit को Luminaires का समर्थन करने के लिए अनुमोदित किया जाता है।

रिगिड नॉनमेटालिक कंडिट (आरएनसी) एक गैर-मेटालिक अनथ्रेडेड चिकनी-दीवार वाली टयूबिंग है।

इलेक्ट्रिकल नॉनमेटालिक ट्यूबिंग (ईएनटी) एक पतली-दीवार वाले नालीदार टयूबिंग है जो नमी प्रतिरोधी और लौ मंदता है।यह व्यवहार्य है कि यह हाथ से मुड़ा हुआ हो सकता है, और अक्सर लचीला होता है, हालांकि फिटिंग नहीं हैं।यह अपने नालीदार आकार के कारण पिरोया नहीं जाता है, हालांकि कुछ फिटिंग हो सकती है।

लचीला
लचीले कंडुइट्स का उपयोग मोटर्स या अन्य उपकरणों से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जहां कंपन से अलगाव उपयोगी होता है, या जहां कठोर कनेक्शन का उपयोग करने के लिए अत्यधिक संख्या में फिटिंग की आवश्यकता होगी। विद्युत कोड कुछ प्रकार के लचीले नाली के रन की लंबाई को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

लचीली धातु नाली (FMC, जिसे अनौपचारिक रूप से  ग्रीनफील्ड  या  फ्लेक्स  कहा जाता है) को एल्यूमीनियम या स्टील के एक स्व-संवादात्मक रिब्ड स्ट्रिप के पेचदार कोइलिंग द्वारा बनाया जाता है, जिससे एक खोखली ट्यूब बनती है, जिसके माध्यम से तारों को खींचा जा सकता है। एफएमसी का उपयोग मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, जहां ईएमटी या अन्य गैर-फ्लेक्सिबल नाली को स्थापित करने के लिए यह अव्यावहारिक होगा, फिर भी जहां कंडक्टरों की सुरक्षा के लिए धातु की ताकत अभी भी आवश्यक है। लचीला ट्यूबिंग किसी भी स्थायी मोड़ को बनाए नहीं रखता है, और स्वतंत्र रूप से फ्लेक्स कर सकता है।

एफएमसी का उपयोग एक उपकरण ग्राउंडिंग कंडक्टर के रूप में किया जा सकता है यदि विशिष्ट प्रावधानों को व्यापार आकार और एफएमसी के लंबाई के बारे में पूरा किया जाता है, जो कि नाली में निहित सर्किट के एम्परेज पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर, एक उपकरण ग्राउंडिंग कंडक्टर को एफएमसी के माध्यम से एफएमसी के भीतर निहित सबसे बड़े सर्किट पर लगाए गए गलती की संभावना को ले जाने के लिए उपयुक्त ampacity के साथ खींचा जाना चाहिए।

लिक्विडटाइट लचीला धातु नाली (LFMC) एक जलरोधी प्लास्टिक कोटिंग द्वारा कवर एक धातु लचीला नाली है। इंटीरियर एफएमसी के समान है।

लचीली धातु टयूबिंग (FMT; उत्तरी अमेरिका) लचीली धातु नाली (FMC) के समान नहीं है, जिसे यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (NEC) अनुच्छेद 348 में वर्णित किया गया है। FMT एक रेसवे है, लेकिन एक नाली नहीं है और एक अलग NEC में वर्णित है अनुच्छेद 360. यह केवल 1/2 और 3/4 व्यापार आकारों में आता है, जबकि FMC का आकार 1/2 ~ 4 व्यापार आकार है। NEC 360.2 इसका वर्णन करता है: एक रेसवे जो क्रॉस सेक्शन में परिपत्र है, एक नॉनमेटालिक जैकेट के बिना लचीला, धातु और तरल पदार्थ।

लिक्विडटाइट लचीला नॉनमेटालिक कंडिट (LFNC) कई प्रकार के लौ-प्रतिरोधी गैर-मेटालिक ट्यूबिंग को संदर्भित करता है। आंतरिक सतहों को चिकना या नालीदार हो सकता है। नाली की दीवार के भीतर अभिन्न सुदृढीकरण हो सकता है। इसे FNMC के रूप में भी जाना जाता है।

भूमिगत
बिजली और संचार केबलों की स्थापना की अनुमति देने के लिए इमारतों, संरचनाओं या उपकरणों के बीच भूमिगत स्थापित किया जा सकता है।इन संघों की एक विधानसभा, जिसे अक्सर एक डक्ट बैंक कहा जाता है, या तो सीधे पृथ्वी में दफन किया जा सकता है, या कंक्रीट में संलग्न किया जा सकता है (कभी -कभी कतरनी बलों के खिलाफ सहायता के लिए रिबार को मजबूत करने के साथ)।वैकल्पिक रूप से, एक डक्ट बैंक एक उपयोगिता सुरंग में स्थापित किया जा सकता है।एक डक्ट बैंक इमारतों या अतिरिक्त शक्ति और संचार सर्किटों के बीच क्षतिग्रस्त केबलों के प्रतिस्थापन की अनुमति देगा, जो एक खाई के पुन: एक्सकैवेशन के खर्च के बिना जोड़ा जाएगा।जबकि धातु नाली का उपयोग कभी -कभी दफनाने के लिए किया जाता है, आमतौर पर पीवीसी, पॉलीइथाइलीन या पॉलीस्टाइनिन प्लास्टिक का उपयोग अब कम लागत, आसान स्थापना और जंग के बेहतर प्रतिरोध के कारण किया जाता है।

पूर्व में, सीमेंट के साथ मिश्रित संपीड़ित एस्बेस्टोस फाइबर (जैसे ट्रांसनेट) का उपयोग कुछ भूमिगत प्रतिष्ठानों के लिए किया गया था।टेलीफोन और संचार सर्किट आमतौर पर फायर किए गए-मिट्टी के नाली में स्थापित किए गए थे।

लागत तुलना
स्थापना श्रम, वजन और भौतिक लागत का सटीक अनुपात नाली के आकार के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन 3/4 इंच (21 मीट्रिक) व्यापार आकार (उत्तरी अमेरिका) के लिए मान प्रतिनिधि हैं।

फिटिंग
प्लंबिंग में उपयोग किए जाने वाले पाइपों की समानता के बावजूद, उद्देश्य-डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रिकल विक्ट: फिटिंग | फिटिंग का उपयोग कंडिट को जोड़ने के लिए किया जाता है।

बॉक्स कनेक्टर एक जंक्शन बॉक्स या अन्य इलेक्ट्रिकल बॉक्स में कंडिट में शामिल होते हैं। एक विशिष्ट बॉक्स कनेक्टर को एक जंक्शन बॉक्स में नॉकआउट में डाला जाता है, थ्रेडेड एंड के साथ फिर बॉक्स के भीतर से एक रिंग (लॉक नट कहा जाता है) के साथ सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि एक बोल्ट एक अखरोट द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। फिटिंग के दूसरे छोर में आमतौर पर एक स्क्रू या संपीड़न रिंग होती है जो सम्मिलित नाली पर कड़ा होता है। गैर-थ्रेडेड कंडुइट्स के लिए फिटिंग या तो सेट स्क्रू के साथ या एक संपीड़न अखरोट के साथ सुरक्षित है जो नाली को घेरता है। धातु कंडुइट्स के साथ सामान्य उद्देश्य के उपयोग के लिए फिटिंग डाई-कास्ट जस्ता से बना हो सकता है, लेकिन जहां मजबूत फिटिंग की आवश्यकता होती है, वे तांबे से मुक्त एल्यूमीनियम या कच्चा लोहा से बने होते हैं।

कपलिंग दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं।

कभी -कभी फिटिंग को एक धातु जंक्शन बॉक्स (इस प्रकार बॉक्स के ग्राउंड कनेक्शन को साझा करने) के लिए धातु नाली को  बॉन्ड  (विद्युत रूप से एकजुट) के लिए पर्याप्त रूप से प्रवाहकीय माना जाता है; दूसरी बार, ग्राउंडिंग बुशिंग का उपयोग किया जाता है जिसमें बॉन्डिंग जंपर्स को झाड़ी से बॉक्स पर ग्राउंडिंग स्क्रू तक बॉन्डिंग जंपर्स होते हैं। पानी की पाइपिंग के विपरीत, यदि नाली को पानी के झोंके के रूप में जाना जाता है, तो यह विचार पानी को बाहर रखने के लिए है, न कि अंदर।

लचीली धातु नाली आमतौर पर बॉक्स के बाहर एक क्लैंप के साथ फिटिंग का उपयोग करती है, जैसे नंगे केबल की तरह।

नाली निकाय
एक नाली बॉडी का उपयोग नाली के एक रन में पुलिंग एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, ताकि अंतरिक्ष के एक विशेष खंड में अधिक झुकने की अनुमति दी जा सके, अंतरिक्ष को संरक्षित करने के लिए जहां एक पूर्ण आकार मोड़ त्रिज्या अव्यावहारिक या असंभव होगा, या एक नाली को विभाजित करने के लिए कई दिशाओं में पथ। कंडक्टर         'के उपयोग के लिए विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं होते हैं।

कंडिट बॉडीज जंक्शन बॉक्स से भिन्न होते हैं, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से समर्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है, जो उन्हें कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बहुत उपयोगी बना सकते हैं। कोंडिट निकायों को आमतौर पर कंडलेट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, कूपर क्राउज़-हिंड्स कंपनी, कूपर इंडस्ट्रीज के एक प्रभाग द्वारा ट्रेडमार्क किया गया एक शब्द।

नालीदार निकाय विभिन्न प्रकार, नमी रेटिंग और सामग्री में आते हैं, जिसमें जस्ती स्टील, एल्यूमीनियम और पीवीसी शामिल हैं। सामग्री के आधार पर, वे नाली को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न यांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं। प्रकारों में हैं:


 * एल-आकार के निकायों (ईएलएल) में एलबी, एलएल, और एलआर शामिल हैं, जहां इनलेट एक्सेस कवर के अनुरूप है और आउटलेट क्रमशः पीछे, बाएं और दाएं पर है। खींचने के लिए तारों तक पहुंच प्रदान करने के अलावा, एल फिटिंग नाली में 90 डिग्री मोड़ की अनुमति देता है जहां एक पूर्ण-रेडियस 90 डिग्री स्वीप (घुमावदार नाली अनुभाग) के लिए अपर्याप्त स्थान है।
 * टी-आकार के निकायों (टीज़) में एक्सेस कवर और आउटलेट्स के साथ कवर के बाएं और दाएं दोनों के लिए एक इनलेट की सुविधा है।
 * सी-आकार के निकायों (CEES) में एक्सेस कवर के ऊपर और नीचे समान उद्घाटन होते हैं, और कंडक्टरों को सीधे रन में खींचने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वे इनलेट और आउटलेट के बीच कोई मोड़ नहीं करते हैं।
 * सर्विस एल बॉडीज़ (एसएलबी), एक्सेस कवर के साथ इनलेट्स फ्लश के साथ छोटे ईएलएल का उपयोग किया जाता है, जहां अक्सर एक सर्किट बाहर से अंदर तक एक बाहरी दीवार से गुजरता है।

सतह माउंटेड रेसवे (वायर मोल्डिंग)
इस प्रकार के सजावटी नाली को एक दीवार के अंदर या पीछे छिपाए बिना तारों के लिए एक सौंदर्यपूर्ण रूप से स्वीकार्य मार्ग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसका उपयोग किया जाता है जहां अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां दीवार से गुजरना मुश्किल होता है या रीमॉडेलिंग की आवश्यकता होती है।नाली में हटाने योग्य कवर के साथ एक खुला चेहरा होता है, सतह पर सुरक्षित होता है, और तार को अंदर रखा जाता है।प्लास्टिक रेसवे का उपयोग अक्सर दूरसंचार वायरिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि एक पुरानी संरचना में नेटवर्क केबल, जहां कंक्रीट ब्लॉक के माध्यम से ड्रिल करना व्यावहारिक नहीं है।


 * लाभ:
 * ड्राईवॉल, लैथ और प्लास्टर, कंक्रीट, या अन्य दीवार खत्म में छेद को हटाने या काटने के बिना किसी मौजूदा इमारत में नई वायरिंग जोड़ने की अनुमति देता है।
 * सर्किट को भविष्य के परिवर्तनों के लिए आसानी से स्थानीय और सुलभ होने की अनुमति देता है, इस प्रकार न्यूनतम प्रयास उन्नयन को सक्षम करता है।


 * नुकसान:
 * उपस्थिति सभी पर्यवेक्षकों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

ट्रंकिंग
ट्रंकिंग शब्द का उपयोग यूनाइटेड किंगडम में विद्युत तार के लिए किया जाता है, आमतौर पर रिमूवेबल लिड्स के साथ क्रॉस सेक्शन में आयताकार होता है।

मिनी ट्रंकिंग एक शब्द है जिसका उपयोग यूके में छोटे रूप-कारक (आमतौर पर 6 & nbsp; मिमी से 25 & nbsp; मिमी वर्ग या आयत खंड) पीवीसी तार के लिए किया जाता है।भारत में, यह ट्रंकिंग स्थापना को कम करने के लिए सेल्फ-फिक्सिंग टेप के साथ उपलब्ध है। ईरान सहित कुछ देशों में, 'ट्रंकिंग' शब्द एक चैनल है जो स्विच और सॉकेट्स की स्थापना की अनुमति देता है।

उत्तरी अमेरिकी अभ्यास में, वायर गर्त और ले-इन वायरवे समान उत्पादों को नामित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं।वॉल डक्ट रेसवे   उस प्रकार के लिए शब्द है जिसे एक दीवार में संलग्न किया जा सकता है।

innerducts
इनरडक्ट्स सबडक्ट्स हैं जिन्हें ऑप्टिकल केबल रखने के लिए स्वच्छ, निरंतर, कम-घर्षण पथ प्रदान करने के लिए मौजूदा भूमिगत नाली प्रणालियों में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें अपेक्षाकृत कम खींचने वाली तनाव सीमाएं होती हैं।वे पारंपरिक नाली को वश में करने के लिए एक साधन प्रदान करते हैं जो मूल रूप से छोटे ऑप्टिकल केबलों के लिए कई चैनलों में एकल, बड़े-व्यास वाले धातु कंडक्टर केबल के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इनरडक्ट्स आमतौर पर छोटे-व्यास, अर्ध-लचीले सबडक्ट होते हैं।टेल्कॉर्डिया जीआर -356 के अनुसार, तीन बुनियादी प्रकार के इनरडक्ट हैं: स्मूथवॉल, नालीदार और रिब्ड। ये विभिन्न डिजाइन इनरडक्ट के अंदर और बाहर के व्यास के प्रोफाइल पर आधारित हैं।विशेषताओं के एक विशिष्ट विशेषता या संयोजन की आवश्यकता, जैसे कि शक्ति, लचीलापन, या घर्षण का सबसे कम गुणांक, आवश्यक इनरडक्ट के प्रकार को निर्धारित करता है।

बुनियादी प्रोफाइल या आकृति (स्मूथवॉल, नालीदार, या रिब्ड) से परे, इनरडक्ट भी बहुआयामी डिजाइन की बढ़ती विविधता में उपलब्ध है।मल्टीडक्ट या तो एक समग्र इकाई हो सकती है जिसमें चार या छह व्यक्तिगत इनरडक्ट्स शामिल हैं जो कुछ यांत्रिक साधनों द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं, या एक एकल एक्सट्रूडेड उत्पाद जिसमें कई चैनल होते हैं, जिनके माध्यम से कई केबलों को खींचने के लिए।या तो मामले में, मल्टीडक्ट कॉइलेबल है, और पारंपरिक इनरडक्ट के समान तरीके से मौजूदा नाली में खींचा जा सकता है।

निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा
Conduit Firestopping दोनों के लिए प्रासंगिकता है, जहां वे प्रवेश (यांत्रिक, विद्युत, या संरचनात्मक) बन जाते हैं। मर्मज्ञ, और अग्निरोधी, जहां एक आकस्मिक आग के दौरान आंतरिक केबलों को चालू रखने के लिए सर्किट अखंडता उपायों को बाहर की तरफ लागू किया जा सकता है।ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएस 476 भी आंतरिक आग पर विचार करता है, जिससे फायरप्रूफिंग को केबल की आग से परिवेश की रक्षा करनी चाहिए।किसी भी बाहरी उपचार को आंतरिक गर्मी बिल्डअप के कारण ampacity व्युत्पन्न पर प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

यह भी देखें

 * Panzergewinde
 * पाइप धागा

बाहरी संबंध

 * Conduit definition
 * How to Bend Conduit Using a Pipe Bender