पंपिंग स्टेशन

पम्पिंग स्टेशन, जिन्हें कुएं अच्छी तरह से ड्रिलिंग (बरमाना) और पीने के पानी जैसी स्थितियों में पंप (पानी खीचने का यंत्र) हाउस भी कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल पदार्थ पंप करने के लिए पंप और उपकरण वाली सुविधाएं हैं। उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लिए किया जाता है, जैसे कि नहर को पानी की आपूर्ति, निचली भूमि की जल निकासी, और प्रसंस्करण स्थलों पर मल को हटाने के लिए। एक पंपिंग स्टेशन एक पंप-स्टोरेज (पंप भंडारण) पनबिजली स्थापना का एक अभिन्न अंग है।

नहर जलापूर्ति
नहर प्रणाली वाले देशों में पम्पिंग स्टेशन भी अक्सर होते हैं। नहर के कपाट की प्रणाली जिस तरह से काम करती है, उसके कारण जब भी कोई जहाज गुजरता है तो नहर के ऊपरी हिस्से से पानी निकल जाता है। इसके अलावा, अधिकांश जलपाश कपाट जलरोधी नहीं होते हैं, इसलिए कुछ पानी नहर के उच्च स्तर से निचले स्तर तक जाता है। जाहिर है, पानी को बदलना होगा या अंततः नहर के ऊपरी स्तर में नौगम्य होने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा।

नहरों को आमतौर पर धाराओं और नदियों के पानी को नहर के ऊपरी हिस्सों से मोड़कर भरा जाता है, लेकिन यदि कोई उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक पम्पिंग स्टेशन का उपयोग किया जा सकता है। नहर पम्पिंग स्टेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण यूनाइटेड किंगडम के दक्षिणी इंग्लैंड में केनेट और एवन नहर पर क्लेवरटन पंपिंग स्टेशन है। यह पास की नदी एवन, ब्रिस्टल से पानी को एक पनचक्की द्वारा संचालित पंपों का उपयोग करके नहर में पंप करता है जो नदी द्वारा संचालित होता है। जहां कोई बाहरी जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, बैक पम्पिंग प्रणाली नियोजित किया जा सकता है। पानी को एक ऊपर के सबसे निचले कपाट के नीचे नहर से निकाला जाता है और इसे वापस ऊपर के शीर्ष पर पंप किया जाता है, जिससे अगली नाव गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे प्रतिष्ठान आमतौर पर छोटे होते हैं।

भूमि जल निकासी
जब जमीन के निचले इलाकों में पानी निकल जाता है, तो खाई खोदने का सामान्य तरीका होता है। हालाँकि, यदि क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है, तो पानी को ऊपर की ओर पानी के नहर में पंप करना आवश्यक है जो अंत में समुद्र में बह जाता है।

विक्टोरियन युग ने इस अवधारणा को समझा, और यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए भाप इंजनों द्वारा संचालित जल पंपों के साथ पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया। लिंकनशायर में, समुद्र तल पर आर्द्रभूमि के बड़े क्षेत्र, जिसे द फेंस  कहा जाता है, को इस पद्धति से समृद्ध  कृषि योग्य खेत में बदल दिया गया। तलछटी मिट्टी के संचय के कारण भूमि  पोषक तत्व से भरी हुई है जिसने भूमि को शुरू में बनाया था।

कहीं और, पंपिंग स्टेशनों का उपयोग पानी को निकालने के लिए किया जाता है जो रिसाव या बाढ़ के परिणामस्वरूप निचले इलाकों में अपना रास्ता खोज लेता है (उदाहरण के लिए, न्यू ऑरलियन्स में जलनिकास)।

पैकेज पम्पिंग स्टेशन
हाल के दिनों में, एक पैकेज पम्पिंग स्टेशन जल निकासी व्यवस्था स्थापित करने का एक कुशल और आर्थिक तरीका प्रदान करता है। वे यांत्रिक भवन सेवाओं के संग्रह और सतह के पानी, अपशिष्ट जल या सीवेज जैसे तरल पदार्थों को उन क्षेत्रों से पंप करने के लिए उपयुक्त हैं जहां गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल निकासी संभव नहीं है।

एक पैकेज पम्पिंग स्टेशन एक एकीकृत प्रणाली है, जो मजबूत, प्रभाव-प्रतिरोधी सामग्री जैसे पहले से तैयार कॉंक्रीट( बालू, बजरी, सीमेंट का धोल), पॉलीएथिलीन, या ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक से निर्मित आवास में बनाया गया है। यूनिट को आंतरिक पाइपवर्क फिट के साथ आपूर्ति की जाती है, जमीन में स्थापना के लिए पूर्व-इकट्ठा तैयार किया जाता है, जिसके बाद सबमर्सिबल(पनडुब्बी,निमज्जक) पंप और नियंत्रण उपकरण लगाए जाते हैं। सुविधाओं में पूरी तरह से स्वचालित संचालन के लिए नियंत्रण शामिल हो सकते हैं; पंप विफलता की स्थिति में एक उच्च स्तरीय घंटी संकेत; और संभवतः एक निर्देशक पटरी/स्वतः युग्मन/पेडस्टल सिस्टम (आधारभूत प्रणाली), रखरखाव के लिए पंपों को आसानी से हटाने की अनुमति देने के लिए।

पारंपरिक स्थल निर्मित प्रणालियों में वाल्व वॉल्ट घटक एक अलग संरचना में स्थापित होते हैं। दो संरचनात्मक घटकों के होने से संभावित रूप से गंभीर साइट समस्याएं हो सकती हैं जैसे घटकों के बीच असमान निपटान जिसके परिणामस्वरूप तनाव होता है, और पाइपों की विफलता और घटकों के बीच संपर्क। एक पैकेज्ड पंप स्टेशन सिस्टम के विकास ने सभी घटकों को एक ही आवास में जोड़ दिया, जो न केवल असमान बसने के मुद्दों को समाप्त करता है, बल्कि स्थापना से पहले प्रत्येक इकाई को प्री-प्लंबिंग और आउटफ़िटिंग करने से सिविल कार्य और साइट श्रम में शामिल लागत और समय कम हो सकता है।

जल पम्पिंग स्टेशन
जल पंपिंग स्टेशनों को अपशिष्ट जल पंपिंग स्टेशनों से अलग किया जाता है, क्योंकि उन्हें उच्च शिखर प्रवाह दर के हिसाब से आकार नहीं देना पड़ता है। उनकी पांच सामान्य श्रेणियां हैं:
 * स्रोत (जैसे कुआँ) एक ऊंचे टैंक में निर्वहन पंप
 * किसी नदी या झील से कच्चा पानी पंप करना
 * एक ऊंचे टैंक में पंक्तिबंद्ध बूस्टर पंप(अभिवर्धी पंप)
 * उच्च दबाव पर तैयार पानी की उच्च सेवा पम्पिंग
 * पाइपिंग सिस्टम में भंडारण टैंक के बिना वितरित सिस्टम बूस्टर (प्रणाली अभिवर्धीक)

जल पंपिंग स्टेशनों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें मांग या अनुमानित मांग यथोचित रूप से परिभाषित होती है, और यह ग्राहकों की जरूरतों और अग्नि प्रवाह आवश्यकताओं के संयोजन पर निर्भर होती है। जलवायु, आय स्तर, जनसंख्या और आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के अनुपात जैसे कारकों के कारण औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की खपत, अति व्यस्त समय में और अधिकतम दैनिक बहुत भिन्न हो सकते हैं।

अपशिष्ट जल पम्पिंग स्टेशन
सीवेज संग्रह प्रणालियों में पम्पिंग स्टेशनों को आम तौर पर कच्चे सीवेज को संभालने के लिए रूपांकित किया जाता है जिसे भूमिगत गुरुत्वाकर्षण पाइपलाइनों (पाइपों को ढलान दिया जाता है ताकि एक तरल गुरुत्वाकर्षण के तहत एक दिशा में प्रवाहित हो सके) से भरा जाता है। सीवेज को एक गड्ढे में डाला और जमा किया जाता है, जिसे आमतौर पर गीले कुएं के रूप में जाना जाता है। कुएं में मौजूद सीवेज के स्तर का पता लगाने के लिए विद्युत उपकरण से सुसज्जित है। जब सीवेज का स्तर एक पूर्व निर्धारित बिंदु तक बढ़ जाता है, तो सीवेज को एक दबाव वाली पाइप प्रणाली के माध्यम से ऊपर की ओर उठाने के लिए एक पंप शुरू किया जाता है, जिसे सीवर फोर्स मेन कहा जाता है यदि सीवेज को कुछ महत्वपूर्ण दूरी पर ले जाया जाता है। पम्पिंग स्टेशन को लिफ्ट स्टेशन कहा जा सकता है यदि पंप केवल पास के गुरुत्वाकर्षण मैनहोल में निर्वहन करता है। यहाँ से चक्र फिर से शुरू होता है जब तक कि सीवेज अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच जाता है - आमतौर पर एक उपचार संयंत्र। इस पद्धति से, पम्पिंग स्टेशनों का उपयोग कचरे को अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया जाता है। कुएँ में उच्च सीवेज प्रवाह के मामले में (उदाहरण के लिए चरम प्रवाह अवधि और गीले मौसम के दौरान) अतिरिक्त पंपों का उपयोग किया जाएगा। यदि यह अपर्याप्त है, या पंपिंग स्टेशन की विफलता के मामले में, सीवर सिस्टम में बैकअप हो सकता है, जिससे स्वच्छ नाला किनारे से बह सकता है - पर्यावरण में कच्चे सीवेज(गंदा पानी) का निर्वहन।

सीवेज पंपिंग स्टेशनों को आम तौर पर डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक पंप या पंपों का एक समूह सामान्य चरम प्रवाह की स्थिति को संभाल सके। अतिरेक को सिस्टम में बनाया गया है ताकि किसी एक पंप के सेवा से बाहर होने की स्थिति में, शेष पंप या पंप डिज़ाइन किए गए प्रवाह को संभाल सकें। पंप चालू और पंप बंद सेटिंग्स के बीच गीले कुएं का भंडारण वॉल्यूम पंप शुरू होने और बंद होने को कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इतना लंबा अवधारण समय नहीं है कि गीले कुएं में सीवेज को सेप्टिक टैंक(मल विगलन कुंड) में जाने दिया जाए।

सीवेज पंप खुले इम्पेलर(आवेजक) के साथ लगभग हमेशा एंड-सक्शन(अंत चूषण) केन्द्रापसारक पम्प होते हैं और विशेष रूप से एक बड़े खुले मार्ग के साथ बनाये जाते हैं ताकि आवेजक पर मलबे या घुमावदार रेशेदार मलबे के साथ बंद होने से बचा जा सके। एक चार पोल या छह पोल एसी प्रेरण मशीन सामान्य रूप से पंप को चलाती है। बड़े खुले मार्ग प्रदान करने के बजाय, कुछ पंप, आमतौर पर छोटे सीवेज पंप, सीवेज के भीतर किसी भी ठोस पदार्थ को छोटे भागों में तोड़ते हैं जो  प्ररित करनेवाला के माध्यम से अधिक आसानी से गुजर सकते हैं।

किसी सीवेज पम्प स्टेशन का भीतरी भाग बहुत ही खतरनाक स्थान होता है। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें गीले कुएं में जमा हो सकती हैं; कुएं में प्रवेश करने वाला एक बीमार व्यक्ति बहुत जल्दी धुएं से उबर जाएगा। गीले कुएँ में किसी भी प्रवेश के लिए खतरनाक वातावरण के लिए सही सीमित स्थान प्रवेश विधि की आवश्यकता होती है। प्रवेश की आवश्यकता को कम करने के लिए, सुविधा को आम तौर पर पंप और अन्य उपकरणों को गीले कुएं के बाहर से निकालने की अनुमति देने के लिए बनाया गया है।

पारंपरिक सीवेज पंपिंग स्टेशनों में एक गीला कुआं और एक सूखा कुआं दोनों शामिल हैं। अक्सर ये एक ही संरचना होती हैं जिन्हें एक आंतरिक विभाजन द्वारा अलग किया जाता है। इस समाकृति में सूखे कुएं के आधार पर जमीन के नीचे पंप स्थापित किए जाते हैं ताकि पंप शुरू होने पर उनके द्वार पानी के स्तर से नीचे हों, पंप को चालू करना और उपलब्ध एनपीएचएस एच को अधिकतम करना। हालांकि गीले कुएं में सीवेज से नाम मात्र को अलग किया जाता है, सूखे कुएं भूमिगत, सीमित स्थान होते हैं और प्रवेश के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पंपों या पाइपवर्क की किसी भी विफलता या रिसाव से सीवेज को सीधे सूखे कुएं में छोड़ा जा सकता है, जिसमें पूरी बाढ़ एक असामान्य घटना नहीं है। नतीजतन, विद्युत् मोटर सामान्य रूप से अतिप्रवाह के ऊपर, गीले कुएं के शीर्ष जल स्तर, आमतौर पर जमीनी स्तर से ऊपर, और एक विस्तारित ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के माध्यम से सीवेज पंपों को चलाते हैं। उपरोक्त जमीनी मोटरों को मौसम से बचाने के लिए, छोटे पंप हाउस सामान्य रूप से बनाए जाते हैं, जिनमें विद्युत स्विचगियर और नियंत्रण वैद्युतक्स भी शामिल होते हैं। ये एक पारंपरिक सीवेज पंपिंग स्टेशन के दृश्य भाग हैं, हालांकि ये आमतौर पर भूमिगत गीले और सूखे कुओं से छोटे होते हैं।

अधिक आधुनिक पंपिंग स्टेशनों को सूखे कुएं या पंप हाउस की आवश्यकता नहीं होती है और आमतौर पर केवल एक गीला कुआँ होता है। इस विन्यास में, बारीकी से युग्मित विद्युत मोटर के साथ पनडुब्बी सीवेज पंप गीले कुएं के भीतर ही लगे होते हैं, जो सीवेज के भीतर डूबे होते हैं। पनडुब्बी पंप दो ऊर्ध्वाधर निर्देशक पटरीपर लगाए जाते हैं और स्थायी रूप से तय डकफुट पर सील होते हैं, जो प्रवाह पाइप के लिए एक माउंट और एक ऊर्ध्वाधर मोड़ दोनों बनाता है। रखरखाव या प्रतिस्थापन के लिए, पनडुब्बी पंपों को डकफुट की एक श्रृंखला से ऊपर उठाया जाता है और दो निर्देशक पटरी को रखरखाव (सामान्य रूप से जमीन) स्तर तक ऊपर उठाया जाता है। पंपों को फिर से स्थापित करना इस प्रक्रिया को उल्टा कर देता है और पंप को निर्देशक पटरी पर फिर से लगाया जाता है और नीचे उतारा जाता है। डकफुट तक जहां पंप का वजन इसे दिखाता है। चूंकि मोटरों को सील कर दिया गया है और मौसम कोई चिंता का विषय नहीं है, बिजली के स्विचगियर और नियंत्रण प्रणाली को शामिल करने के लिए एक छोटे कियोस्क को छोड़कर जमीन के ऊपर किसी भी संरचना की आवश्यकता नहीं है।

बहुत कम स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं, और छोटे पदचिह्न और दृश्यता के कारण, पनडुब्बी पंप सीवेज पंपिंग स्टेशनों ने पारंपरिक सीवेज पंपिंग स्टेशनों को लगभग पूरी तरह से हटा दिया है। इसके अलावा, एक पारंपरिक पंपिंग स्टेशन की मरम्मत में आमतौर पर गीले कुएं में पनडुब्बी स्थापित करके, पंप हाउस को ध्वस्त करके और सूखे कुएं को या तो अलग करके, या आंतरिक विभाजन को गिराकर और इसे विलय करके एक आधुनिक पंपिंग स्टेशन में परिवर्तित करना शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक(वैद्युतक) नियंत्रक
पम्प निर्माताओं ने पम्पिंग स्टेशनों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के लिए हमेशा वैद्युतक उपकरणों का डिजाइन और निर्माण किया है। आज इस तरह के काम के लिए निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक (पीएलसी) या सुदूर टर्मिनल इकाई(आरटीयू) का उपयोग करना भी बहुत आम है, लेकिन कुछ विशेष समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक अनुभव, एक विशिष्ट पंप नियंत्रक की तलाश करना आसान बनाता है। SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) सिस्टम के साथ केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से प्रत्येक पंपिंग स्टेशन की दूरस्थ निगरानी में RTU बहुत सहायक होते हैं। यह सेटअप(ढांचा) पंप की खराबी, स्तर और अन्य चेतावनी और मापदंडों की निगरानी में मददगार हो सकता है, जिससे यह और अधिक कुशल हो जाता है।

पंप-भंडारण योजनाएं
एक पंप-भंडारण योजना एक प्रकार का पावर स्टेशन है जो विभिन्न ऊंचाई पर जलाशयों के बीच पानी को स्थानांतरित करके उच्च शिखर मांगों की आपूर्ति के लिए बिजली का भंडारण और उत्पादन करता है।

आम तौर पर, बिजली उत्पन्न करने वाले टरबाइन जनरेटर(पानी या भाप से चलने वाला यन्त्र) के माध्यम से, पानी को एक उच्च-स्तरीय जलाशय से निम्न-स्तर के जलाशय में ले जाया जाता है। यह तब किया जाता है जब बिजली उत्पन्न करने के लिए स्टेशन की आवश्यकता होती है। कम मांग वाली अवधि के दौरान, जैसे कि रात भर, जनरेटर को पंप बनने के लिए उल्टा कर दिया जाता है जो पानी को शीर्ष जलाशय तक वापस ले जाता है।

पम्पिंग स्टेशनों की सूची
दुनिया भर में अनगिनत हजारों पंपिंग स्टेशन हैं। निम्नलिखित इस विश्वकोश में वर्णित लोगों की एक सूची है।

यूनाइटेड किंगडम
ब्रिटेन में, विक्टोरियन युग  के दौरान, विक्टोरियन वास्तुकला को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक भवनों के लिए एक शोभाचार था। नतीजतन, काफी संख्या में पूर्व पम्पिंग स्टेशनों को निर्माण और संरक्षित किया गया है। अधिकांश मूल रूप से भाप से चलने वाले थे, और जहां भाप इंजन अभी भी चलने में हैं, तब से कई साइटों को संग्रहालय के आकर्षण के रूप में फिर से खोल दिया गया है।

नहर जलापूर्ति

 * क्लेवर्टन पम्पिंग स्टेशन, केनेट और एवन नहर पर, बाथ, एवन के पास, पानी से संचालित
 * कॉब का इंजन हाउस, नेथर्टन टनल के दक्षिणी पोर्टल के पास खंडहर
 * ग्रेट बेडविन के पास केनेट और एवन नहर पर क्रॉफ्टन पंपिंग स्टेशन
 * डर्बीशायर में क्रॉम्फोर्ड नहर पर लीवुड पंप हाउस
 * स्मेथविक इंजन, अब मूल साइट से बर्मिंघम थिंकटैंक को हटा दिया गया है
 * न्यू स्मेथविक पम्पिंग स्टेशन (अब गैल्टन वैली कैनाल हेरिटेज सेंटर का हिस्सा)

भूजल आपूर्ति
पानी के कुएं से पानी पंप करते थे एक जलाशय में
 * बेस्टवुड पंपिंग स्टेशन, नॉटिंघमशायर
 * बॉटन पंपिंग स्टेशन, नॉटिंघमशायर
 * ब्रैच#ब्रैच पम्पिंग स्टेशन, स्टैफ़र्डशायर
 * मिल मीस पंपिंग स्टेशन, स्टैफोर्डशायर में
 * पप्पलविक पंपिंग स्टेशन, नॉटिंघमशायर (ए से पंप किया गया 200 ft गहरा कुआं)
 * सेली ओक पम्पिंग स्टेशन, बर्मिंघम (इमारत को बिजली सबस्टेशन में बदला गया)
 * ट्वीफोर्ड पंपिंग स्टेशन, हैम्पशायर

हाइड्रोलिक(द्रव-चालित) पावर स्टेशन

 * वैपिंग हाइड्रोलिक(द्रव-चालित) पावर स्टेशन, लंदन (बिजली में परिवर्तित, अब एक कला केंद्र और रेस्तरां)

भूमि जल निकासी

 * पिंचबेक इंजन, स्पाल्डिंग के पास (संरक्षित बीम इंजन और स्कूप व्हील )
 * छेद कर सकते हैं पम्पिंग स्टेशन, स्पेलडिंग के पास, लिंकनशायर (पूर्व में स्टीम बीम इंजन, अब मौजूद नहीं है)
 * प्रिकविलो#ड्रेनेज, एली के पास, कैंब्रिजशायर  (अब फेनलैंड ड्रेनेज का संग्रहालय)
 * [[ स्ट्रेथम पुराना इंजन ]], स्ट्रेथम, कैंब्रिजशायर
 * वेस्टनजोयलैंड पम्पिंग स्टेशन संग्रहालय, समरसेट

सार्वजनिक जलापूर्ति
एक जलाशय से पेयजल आपूर्ति प्रणाली में पीने के पानी को पंप करने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * ब्लागडन झील, च्यू वैली, समरसेट
 * एजबेस्टन वाटरवर्क्स, बर्मिंघम
 * केम्पटन पार्क भाप इंजन, लंदन
 * [[ केव ब्रिज स्टीम म्यूजियम ]], केव ब्रिज, लंदन
 * शक्ति का संग्रहालय (म्यूजियम ऑफ पावर), एसेक्स
 * रायहोप इंजन संग्रहालय, सुंदरलैंड
 * टीज़ कॉटेज पम्पिंग स्टेशन, डार्लिंगटन

सीवेज

 * अभय पम्पिंग स्टेशन, लीसेस्टर
 * अभय मिल्स पम्पिंग स्टेशन, उत्तरी लंदन में। (भाप इंजन अब मौजूद नहीं है)
 * कैंब्रिज प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कैम्ब्रिज
 * क्लेमिल्स पंपिंग स्टेशन, ट्रेंट पर बर्टन के पास
 * कोलहैम पम्पिंग स्टेशन, कोलहम, श्रूस्बरी के पास
 * क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन, दक्षिण लंदन में
 * डॉक रोड एडवर्डियन पम्पिंग स्टेशन, नार्थविच, चेशायर में (गैस इंजन। 1913 में निर्मित)
 * लो हॉल पम्पिंग स्टेशन, वालथमस्टोव, उत्तरी लंदन
 * मार्कफील्ड बीम इंजन, टोटेनहम, लंदन
 * ओल्ड ब्रुक पंपिंग स्टेशन, चैथम, केंट

भूमिगत रेलवे

 * ब्रुनेल इंजन हाउस (अब ब्रुनेल संग्रहालय), रोदरहिथे, पूर्वी लंदन ( टेम्स सुरंग से निकाला गया पानी; इंजन अब मौजूद नहीं है)
 * शोर रोड पंपिंग स्टेशन, बिरकेनहेड, विर्रल का मेट्रोपॉलिटन बरो (मूल रूप से भाप, अब बिजली; मर्सी नदी के नीचे रेल सुरंग से पानी निकालता है)

हांगकांग
सार्वजनिक जल आपूर्ति
 * पूर्व पम्पिंग स्टेशन, हांगकांग का अभियंता कार्यालय

इराक
ड्रेनेज सिस्टम (कृषि)
 * नसीरिया ड्रेनेज पंप स्टेशन, धी क़ार प्रांत

कनाडा

 * हैमिल्टन म्यूज़ियम ऑफ़ स्टीम एंड टेक्नोलॉजी, हैमिल्टन, ओंटारियो का पहला वाटर वर्क्स, द्वारा संचालित दो 1859 के भाप इंजन

नीदरलैंड्स
भूमि जल निकासी
 * संग्रहालय डी क्रुक्वियस (ऑपरेशनल, लेकिन अब स्टीम-पावर्ड नहीं है।)
 * – दुनिया में सबसे बड़े सिलेंडर (144 इंच (3.5 मीटर) व्यास) वाला 8-बीम कोर्निश इंजन।
 * आईआर.डी.एफ. वाउडेजमाल, (इंजीनियर | इर। वौदा पम्पिंग स्टेशन) (दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला पम्पिंग स्टेशन)

स्पेन

 * बार्सिलोना में सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए स्टेशन। उनमें से एक बार्सिलोना शहर का इतिहास संग्रहालय हेरिटेज साइट (एमयूएचबीए कासा डे ल'एगुआ) है। दूसरा एक संग्रहालय ही है: म्यूज़ू अगबार डे लेस एग्यूस (अगबार जल संग्रहालय)।

संयुक्त राज्य

 * शिकागो में शिकागो एवेन्यू पम्पिंग स्टेशन, 1869 में बनाया गया, अभी भी उपयोग में है (आधुनिक पंपों के साथ) लेकिन थिएटर के रूप में भी कार्य करता है।
 * पम्पिंग स्टेशन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग सहायक जल आपूर्ति प्रणाली, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध है

यह भी देखें

 * एडमोंस्टन पंपिंग प्लांट
 * गेटहाउस (वाटरवर्क्स)  – कुछ गेटहाउस में पम्पिंग स्टेशन शामिल हैं
 * पनडुब्बी(निम्मजक) पंप
 * पानी पम्पिंग
 * विंडपंप

वाटरवर्क्स(जलकल) रेलवे

 * कोलन वैली वाटरवर्क्स रेलवे, ईस्टबरी पम्पिंग स्टेशन, वॉटफ़ोर्ड के पास
 * ग्रेटर विन्निपेग जल जिला रेलवे
 * ब्रिटिश औद्योगिक संकीर्ण गेज रेलवे # जल उपचार और सीवेज काम करता है
 * महानगर जल बोर्ड रेलवे, केम्प्टन पार्क, सरे, लंदन

बाहरी कड़ियाँ

 * Packaged pumping stations - definitions and applications
 * How To Choose The Right Pump To Suit Your Pumping Station
 * How to look after your packaged pumpstation
 * Prickwillow Museum
 * How Much Do Sewage Pumping Stations Cost