उपभोक्ता इकाई

एक उपभोक्ता इकाई एक प्रकार का वितरण बोर्ड है (विद्युत शक्ति प्रणाली का एक घटक जिसके अंदर एक विद्युत शक्ति फ़ीड श्रृंखला और समांतर परिपथ को आपूर्ति प्रदान करती है)।

यूके
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान एक उपभोक्ता इकाई को परिभाषित करता है, जिसे उपभोक्ता नियंत्रण इकाई या विद्युत नियंत्रण इकाई के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष प्रकार के वितरण बोर्ड के रूप में जिसमें विद्युत ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण के लिए टाइप-टेस्टेड को-ऑर्डिनेटेड असेंबली सम्मिलित है, मुख्य रूप से घरेलू परिसर, आने वाले परिपथ (परिपथ) पर डबल-पोल आइसोलेशन के मैनुअल साधनों को सम्मिलित करना और एक या अधिक फ़्यूज़, परिपथ ब्रेकर, अवशिष्ट वर्तमान संचालित उपकरण या संकेत और असेंबली के टाइप-टेस्ट के समय सिद्ध अन्य उपकरण उपयुक्त के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं।

उदाहरण
यूके में चार मुख्य प्रकार हैं उपभोक्ता इकाई:
 * मेन स्विच कंज्यूमर यूनिट - परिपथ सेपरेशन की उच्चतम डिग्री प्रदान करता है क्योंकि सभी सर्किटों को स्वतंत्र रूप से अर्थ लीकेज से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह एक महंगा समाधान भी हो सकता है क्योंकि यह आवश्यक रूप से परिपथ वियोजक  के बजाय अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण #RCBO का उपयोग करता है।
 * डुअल आरसीडी कंज्यूमर यूनिट - दो रेसीड्यूअल करंट उपकरण के उपयोग के माध्यम से परिपथ के दो बैंकों को अर्थ लीकेज से बचाकर 17वें संस्करण के विनियमों को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
 * हाई इंटीग्रिटी कंज्यूमर यूनिट - आमतौर पर बड़ी संख्या में परिपथ के साथ बड़ी संपत्तियों में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई आरसीबीओ के स्वतंत्र उपयोग की अनुमति देते हुए दो या दो से अधिक आरसीडी के उपयोग के माध्यम से अच्छा परिपथ पृथक्करण प्रदान करती है। आमतौर पर इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई पूरी तरह से लचीले विन्यास की भी अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि आरसीबीओ की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
 * आरसीडी इनकमर कंज्यूमर यूनिट। अन्य प्रकारों की तुलना में कम आम, एक आरसीडी अपूर्ण मुख्य स्विच का उपयोग नहीं करता है। वे आमतौर पर एक मुख्य वितरण पैनल के उप-बोर्ड के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

आधुनिक उपभोक्ता इकाइयां आमतौर पर डीआईएन-रेल माउंट ब्रेकर का उपयोग करती हैं। रेल और फ्रंट ओपनिंग का आकार मानकीकृत है लेकिन busbar  की व्यवस्था नहीं है। इसलिए, ब्रांडों के मिश्रण से आम तौर पर बचा जाना चाहिए और जहां अपरिहार्य हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुना गया ब्रेकर बसबारों के लिए उपयुक्त है।

उपभोक्ता इकाई का चुनाव कई कारकों को प्रतिबिंबित करेगा जैसे आवास का आकार और लेआउट, मंजिलों की संख्या, आउटबिल्डिंग, अपेक्षित लोड स्तर (ओवन, शावर, इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक कंबल, कार-चार्जर इत्यादि), और कितना प्रत्येक परिपथ के लिए सुरक्षा आवश्यक है।

आम तौर पर आरसीडी द्वारा संरक्षित कुछ सर्किटों के साथ विभाजित लोड व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, और अन्य नहीं।

शीर्ष-दाईं ओर चित्रित बॉक्स एक वाईलेक्स मानक है जो पुन: प्रयोज्य फ़्यूज़ के साथ लगाया गया है। इन बक्सों में कार्ट्रिज फ़्यूज़ या मिनिएचर परिपथ ब्रेकर (एमसीबी) भी लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई 2001 तक यूनाइटेड किंगडम में बहुत लोकप्रिय थी, जब वायरिंग नियमों ने सॉकेट्स के लिए अवशिष्ट वर्तमान उपकरण (RCD) सुरक्षा को अनिवार्य कर दिया था, जो उचित रूप से बाहरी उपकरण (BS 7671: 2001) की आपूर्ति करने की उम्मीद की जा सकती थी। ISBN 0-86341-373-0). अन्य निर्माताओं के कई समान डिजाइन थे, लेकिन वायलेक्स अब तक सबसे आम हैं और केवल वही हैं जिनके लिए फ़्यूज़होल्डर / ब्रेकर अभी भी आमतौर पर उपलब्ध हैं। कुछ निर्माताओं ने सीपीएन क्यूडिस जैसी नवीन सुविधाओं को जोड़ा है जिन्होंने सीढ़ियों के नीचे अंधेरे स्थानों में दृश्यता बढ़ाने के लिए अपनी 'लुमो' उपभोक्ता इकाई में एक एलईडी स्ट्रिप लाइट जोड़ा है।

आरसीडी सुरक्षा प्रकार
(बीएस 7671:2008 संशोधन संख्या 1: 2011 को सम्मिलित करते हुए) 17वें संस्करण आईईटी वायरिंग विनियमों की शुरूआत के बाद से, यूके में उपभोक्ता इकाइयों को उच्च अखंडता परिपथ जैसे बर्गलर अलार्म या धूम्रपान अलार्म को छोड़कर दीवारों में एम्बेडेड सभी केबलों को आरसीडी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।.

उपभोक्ता इकाइयों के पास परिपथ की सुरक्षा के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक दो मंजिला आवास में एक दोहरी स्प्लिट-लोड उपभोक्ता इकाई को निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है:

आरसीडी 1


 * ऊपर रोशनी,
 * डाउनस्टेयर रिंग फ़ाइनल,
 * गैराज सॉकेट,
 * कुकर

आरसीडी 2


 * नीचे रोशनी,
 * ऊपर सॉकेट,
 * फव्वारा,
 * गरम करना

परिपथ को इस तरह व्यवस्थित करने से, यदि केवल एक RCD बाहर निकलती है, तो भी किसी एक मंजिल पर विद्युत मौजूद रहेगी। इसके अलावा, वैकल्पिक आरसीडी पर सॉकेट और रोशनी होने का मतलब है कि अगर एक दोषपूर्ण केतली नीचे की ओर जाती है तो आरसीडी उदाहरण के लिए, रसोई की रोशनी अभी भी उपलब्ध रहेगी, जिससे अंधेरे में गलती की जांच के खतरे से बचा जा सकेगा।

17वें संस्करण IET वायरिंग विनियमों के तहत परिपथ की सुरक्षा करने का एक अन्य तरीका प्रत्येक परिपथ में रेसिडुअल करंट परिपथ ब्रेकर विथ ओवरलोड (RCBOs) लगाना है, और हालांकि यह RCD+MCB के विकल्प की तुलना में अधिक महंगा है, इसका मतलब परिपथ ट्रिप पर किसी भी तरह की खराबी है केवल उस परिपथ का आरसीबीओ, इसलिए गलती की तलाश शुरू से ही कम हो गई है। जब एक इलेक्ट्रीशियन को बाहर बुलाया जाना चाहिए, तो इस स्थानीय दोष को RCD+MCB की व्यवस्था के विपरीत तेजी से (और इसलिए सस्ता) हल किया जा सकता है, जो केवल उस RCD के परिपथ के सेट के अंदर कहीं गलती का संकेत देता है।

कुछ पुरानी प्रणालियाँ जैसे कि वे जो MK या पुरानी MEM उपभोक्ता इकाइयों का उपयोग करती हैं जिनमें एक फ्यूज प्रति स्पर होता है, उदाहरण के लिए:

वगैरह..
 * ऊपरी रोशनी फ्यूज 1
 * ऊपर सॉकेट फ्यूज 2
 * डाउनस्टेयर लाइट्स फ्यूज 3
 * डाउनस्टेयर सॉकेट फ्यूज 4

यह भी देखें

 * वितरण बोर्ड # अन्य नाम

संदर्भ
Verteiler (Elektroinstallation)