रजिस्टर (वायु और तापन)

रजिस्टर एक ग्रिल (वास्तुकला) है जिसमें चलने वाले भाग होते हैं, जो की खोले और बंद किए जा सकते हैं और वायु प्रवाह को निर्देशित किया जा सकता है, जो एक भवन के एचवीएसी तापन, वायुसंचार और वायु वातानुकूलन (एचवीएसी) प्रणाली का भाग है। इस प्रकार से एचवीएसी दक्षता के लिए रजिस्टरों का स्थान और आकार महत्वपूर्ण है। और रजिस्टर डम्पर (प्रवाह) भी महत्वपूर्ण हैं, और एक सुरक्षा कार्य कर सकते हैं।

रजिस्टर बनाम ग्रिल
इस प्रकार से ग्रिल डक्ट (प्रवाह) के लिए एक छिद्रित आवरण है (तापन, शीतलन, या वायुसंचार, या उसके संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है)। ग्रिल्स में कभी-कभी लौवर्स होते हैं जो वायु के प्रवाह को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। एक रजिस्टर एक ग्रिल से भिन्न होता है जिसमें एक डैम्पर (प्रवाह) सम्मिलित होता है। चूंकि, अभ्यास में, ग्रिल, रजिस्टर और रिटर्न शब्द अधिकतर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, और उपयोग किए गए शब्द का अर्थ निर्धारित करने में सावधानी रखनी चाहिए।

रजिस्टर आकार और प्लेसमेंट
इस प्रकार से एक कुशल एचवीएसी प्रणाली बनाने में रजिस्टरों का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है। सामान्यतः एक रजिस्टर खिड़की या दरवाजे के समीप रखा जाता है, जहां सबसे अधिक ताप/शीतलन हानि होती है। इसके विपरीत, रिटर्न (ग्रील्ड नलिकाएं जो तापन या शीतलन के लिए एचवीएसी प्रणाली में वापस वायु खींचती हैं) सामान्यतः भवन के केंद्र के निकटतम दीवार या छत में रखी जाती हैं। सामान्यतः, उन कमरों में जहां एक स्थिर तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, दो रजिस्टर (एक शीतल वायु देने के लिए छत के समीप रखा जाता है, और ऊष्म वायु देने के लिए फर्श पर रखा जाता है) और दो रिटर्न (एक उच्च, एक निचला) का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से एचवीएसी प्रणाली में सामान्यतः प्रति कमरा एक रजिस्टर और एक रिटर्न होता है।

कमरे की तापन और शीतलन आवश्यकताओं के अनुसार रजिस्टरों का आकार भिन्न-भिन्न होता है। यदि कोई रजिस्टर अधिक छोटा है, तो एचवीएसी प्रणाली को वांछित तापन या शीतलन प्राप्त करने के लिए नलिकाओं के माध्यम से तीव्र दर से वायु को धकेलने की आवश्यकता होगी। इससे तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो सकती हैं जो की रहने वालों को व्याकुल कर सकती हैं या संवाद या कार्य (जैसे ध्वनि रिकॉर्डिंग) में बाधा डाल सकती हैं। इस प्रकार से रजिस्टर के माध्यम से वायु का वेग सामान्यतः इतना कम रखा जाता है कि यह पृष्ठभूमि ध्वनि से ढक जाए। इस प्रकार से (पृष्ठभूमि ध्वनि के उच्च परिवेश स्तर, जैसे कि रेस्तरां में, उच्च वायु वेग की अनुमति देते हैं।) दूसरी ओर, वांछित तापमान प्राप्त करने के लिए वायु वेग पर्याप्त उच्च होना चाहिए। रजिस्टर एचवीएसी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि ठीक से स्थापित नहीं किया गया है और डक्टवर्क से कसकर नहीं जोड़ा गया है, तो वायु रजिस्टर के चारों ओर फैल जाएगी और एचवीएसी प्रणाली की दक्षता को अधिक कम कर देती है। अतः आदर्श रूप से, एक कमरे में तापन और शीतलन दोनों रजिस्टर होंगे। अभ्यास में, निवेश पर विचार करने के लिए सामान्यतः यह आवश्यक होता है कि तापन और शीतलन एक ही रजिस्टर द्वारा प्रदान की जाए। ऐसे स्तिथियों में, तापन को अधिकतर शीतलन करने पर प्राथमिकता दी जाती है, और रजिस्टर सामान्यतः फर्श के समीप पाए जाते हैं।

इस प्रकार से तापन प्रयोजनों के लिए, एक फ़्लोर रजिस्टर को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊष्म वायु ऊपर उठती है और शीतल होने पर नीचे गिरती है। इससे कमरे में वायु का उचित संचार होता है, और अधिक समान तापमान बनाए रखने में सहायता मिलती है क्योंकि ऊष्म और शीतल वायु अधिक उचित प्रकार से मिश्रित होती है। फ़्लोर रजिस्टर में सामान्यतः इतनी सशक्त ग्रिल होती है कि कोई इंसान ग्रिल को हानि पहुंचाए बिना उस पर चल सकता है। किसी कमरे के कोने से 6 in से कम दूरी पर स्थापित फर्श रजिस्टर मिलना दुर्लभ है। जब फ़्लोर रजिस्टर व्यावहारिक या वांछित नहीं होता है, तो दीवार रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। चूंकि दीवार तापन रजिस्टरों का सही स्थान महत्वपूर्ण है। सामान्यतः, तापन रजिस्टर बाहरी खिड़की के ठीक सामने होगा। इस प्रकार से रजिस्टर से ऊष्म वायु खिड़की से आने वाली शीतल वायु के साथ मिल जाएगी, शीतल हो जाएगी और फर्श पर गिर जाएगी - जिससे वायु का अच्छा संचार होगा। चूंकि, ऊष्म वायु को पर्याप्त बल के साथ रजिस्टर से बाहर धकेलना चाहिए (या फेंकना चाहिए) जिससे वह कमरे को पार कर खिड़की तक पहुँच जाए। यदि फेंकना बहुत कम है, तो ऊष्म वायु कमरे में आंशिक रूप से घूमना बंद कर देगी, खिड़की से आने वाली शीतल वायु ऊष्म नहीं होगी (शीतल वायु का अनुभव उत्पन्न करेगी), और वायु का संचार प्रभावित होता है।

डैम्पर्स पंजीकृत करें
इस प्रकार से एक रजिस्टर का डैम्पर एक महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है। मुख्य रूप से, डैम्पर कमरे में प्रवेश करने वाली ऊष्म या शीतल वायु की मात्रा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिससे कमरे के तापमान पर अधिक स्पष्ट नियंत्रण मिलता है। और डैम्पर्स अप्रयुक्त कमरों में वायु को बंद करने की अनुमति भी देते हैं, जिससे एचवीएसी प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है। डैम्पर्स मौसमी उपयोग के लिए एचवीएसी प्रणाली को समायोजित करने में भी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के लिए, सर्दियों के महीनों के समय, शीतल वायु को कमरे से बाहर निकलने से रोकने के लिए वायु वातानुकूलन रजिस्टर को बंद किया जा सकता है। यह ऊष्म वायु को कमरे में शीतल वायु के साथ पूर्ण रूप से मिश्रण करने की अनुमति देता है, जिससे एचवीएसी प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है। (वापसी शीतल वायु खींचने के लिए पर्याप्त कुशल होनी चाहिए।)

अतः कुछ रजिस्टर, विशेष रूप से व्यावसायिक भवनों या संस्थानों में जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं (जैसे होटल या अस्पताल) उनमें फायर डैम्पर जुड़ा होता है। यह डैम्पर स्वचालित रूप से धुएं या अत्यधिक ताप को अनुभव करता है, और रजिस्टर को बंद कर देता है जिससे अग्नि और धुआं एचवीएसी प्रणाली के माध्यम से पूरी भवन में नहीं फैल सकती है।