टैंक रहित जल तापक

टैंक रहित वाटर हीटर - जिसे तात्कालिक, निरंतर प्रवाह, इनलाइन, फ्लैश, ऑन-डिमांड या इंस्टेंट-ऑन वॉटर हीटर भी कहा जाता है - पानी को तुरंत गर्म करते हैं क्योंकि यह उपकरण के माध्यम से बहता है, और जब तक कि उपकरण आंतरिक बफर टैंक से लैस न हो, आंतरिक रूप से हीट एक्सचेंजर कॉइल को छोड़कर पानी को कहीं भी रोकता नहीं है। ऊष्मा विनिमायकों में तांबे को उनकी उच्च ऊष्माीय चालकता और निर्माण में आसानी के कारण इन इकाइयों में प्राथमिकता दी जाती है। यदपि, स्टेनलेस स्टील ऊष्मा विनिमायकों की तुलना में कॉपर ऊष्मा विनिमायक स्केल निर्माण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

टैंक रहित हीटर पूरे घर में एक से अधिक पॉइंट-ऑफ-यूज़ (POU) पर स्थापित किए जा सकते हैं, केंद्रीय वॉटर हीटर से दूर या उसके बिना, या बड़े केंद्रीकृत मॉडल जो अभी भी पूरे घर के लिए गर्म पानी की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। टैंक रहित वॉटर हीटर का मुख्य लाभ गर्म पानी का व्यावहारिक रूप से असीम निरंतर प्रवाह है (भंडारण वॉटर हीटर से लगातार गर्म पानी के सीमित प्रवाह की तुलना में), और केवल ऊर्जा के उपयोग के कारण कुछ स्थितियों में संभावित ऊर्जा बचत उपयोग में होने पर, और गर्म पानी की टंकी न होने के कारण अतिरिक्त ऊर्जा हानियों को समाप्त करना।

उनकी उच्च प्रारंभिक लागत (उपकरण और स्थापना) के अलावा इन प्रणालियों का मुख्य नुकसान आवश्यक वार्षिक रखरखाव है।

ऑन-डिमांड, निरंतर गर्म पानी प्रदान करने के लिए, टैंक रहित इकाइयां समांतर प्लेटों या ट्यूबों वाले कई छोटे मार्गों वाले ऊष्मा विनिमायकों का उपयोग करती हैं। मार्गों की यह बढ़ी हुई संख्या और छोटे आंतरिक आकार, तेजी से ऊष्मा हस्तांतरण के लिए एक बड़े सतह क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दुर्भाग्य से, इस प्रारूप के परिणामस्वरूप स्केल निर्माण हो सकता है जो ऊष्मा विनिमायक के छोटे मार्गों को अवरुद्ध कर सकता है जिससे दक्षता कम हो जाती है और अंततः उपकरण के ओवर हीटिंग से बंद करने का कारण बनती है। इस कारण से अधिकांश निर्माताओं को, इकाइयों को स्थापित करने से पहले सटीक जल परीक्षण और जल उपचार प्रणाली की स्थापना और स्थायी रूप से स्थापित सर्विस वाल्व का उपयोग करके वार्षिक डीस्केलिंग की आवश्यकता होती है। टैंक रहित वॉटर हीटर की उच्च दक्षता रेटिंग के कारण, इन लागतों को आमतौर पर ऊर्जा लागत बचत और ऊर्जा कुशल उपकरण स्थापित करने के लिए उपयोगिता, राज्य और संघीय कार्यक्रमों से छूट द्वारा ऑफसेट किया जाता है।

परिचालन
हीटर सामान्य रूप से बंद रहता है, लेकिन प्रवाह संवेदकों से सुसज्जित होता है जो इसे तब सक्रिय करता है जब पानी उनके माध्यम से प्रवाहित होता है। लक्ष्य ऊष्मामान पर पानी लाने के लिए एक नकारात्मक फीडबैक लूप का उपयोग किया जाता है। पानी ऊष्मा विनिमायकों में तांबे के माध्यम से परिचालित होता है और गैस या बिजली की ऊष्मा से गर्म होता है। चूंकि गर्म पानी का कोई सीमित संग्रह नहीं है जिसे समाप्त किया जाना है, हीटर निरंतर आपूर्ति प्रदान करता है। अम्लीय वातावरण में इकाइयों की सुरक्षा के लिए, टिकाऊ लेप या अन्य सतह उपचार उपलब्ध हैं। एसिड-प्रतिरोधी कोटिंग्स 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊष्मामान का सामना करने में सक्षम हैं।

संयोजन बॉयलर
संयोजन या कॉम्बी बॉयलर, केंद्रीय हीटिंग प्रणाली को घरेलू गर्म पानी (डीएचडब्ल्यू) उपकरण के साथ जोड़ते हैं। जब डीएचडब्ल्यू का उपयोग किया जाता है, तो एक संयोजन बॉयलर पानी को हीटिंग सर्किट में भेजना बंद कर देता है और बॉयलर की सभी शक्ति को डीएचडब्ल्यू को गर्म करने के लिए उपयोग करता है। कुछ कॉम्बी बॉयलर में छोटे आंतरिक जल भंडारण पात्र होते हैं जो नल पर तेजी से डीएचडब्ल्यू देने या डीएचडब्ल्यू प्रवाह दर को बढ़ाने के लिए संग्रहीत पानी और गैस या तेल बर्नर की ऊर्जा को जोड़ते हैं।

संयोजन बॉयलरों को डीएचडब्ल्यू प्रवाह दर द्वारा रेट किया गया है। घरेलू इकाइयों के लिए kW रेटिंग आमतौर पर 24 kW से 54 kW तक होती हैं, जो 9 to 23 L प्रति मिनट की अनुमानित प्रवाह दर देती हैं । बड़ी इकाइयों का उपयोग वाणिज्यिक और संस्थागत अनुप्रयोगों में या बहु-इकाई आवासों के लिए किया जाता है। उच्च प्रवाह-दर वाले मॉडल एक साथ दो आउटलेट प्रवाहित कर सकते हैं।

संयोजन बॉयलरों को पारंपरिक टैंक प्रणाली की तुलना में कम स्थान की आवश्यकता होती है, और स्थापित करने के लिए काफी सस्ता है, क्योंकि पानी भण्डारण, संबंधित पाइप और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। एक अन्य लाभ यह है कि अलग-अलग हीटिंग ज़ोन या कई बाथरूम की आपूर्ति के लिए एक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अधिक समय और ऊष्मामान नियंत्रण मिलता है। उदाहरण के लिए, एक 'कॉम्बी' निचले तल के हीटिंग प्रणाली की आपूर्ति कर सकता है और दूसरा ऊपर की ओर| एक इकाई के विफल होने की स्थिति ऐसी डुप्लिकेशंस हीटिंग के पूर्ण नुकसान और डीएचडब्ल्यू की रक्षा करता है, बशर्ते कि दोनों प्रणाली वाल्व (सामान्य रूप से बंद) से जुड़े हों।

संयोजन बॉयलर यूरोप में लोकप्रिय हैं, यूनाइटेड किंगडम में 2020 तक 78% की अनुमानित वृद्धि के साथ कुछ देशों में व्यापार अंश 70% से अधिक है। अधिक संख्या में लेकिन छोटे घरों की ओर आंशिक रूप से बढ़ती सामाजिक प्रवृत्ति और छोटे लेकिन अक्सर उच्च घनत्व वाले आवासों की बढ़ती संख्या को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है।

संयोजन प्रणालियों की असुविधाओं में (जब मिश्रण के लिए अधिक गर्म पानी उपयोग किया जाता है क्योंकि पानी अत्यधिक ठंडा होता है) विशेष रूप से सर्दियों में भंडारण सिलेंडर से कम जल प्रवाह दर और समग्र बिजली रेटिंग को चरम हीटिंग आवश्यकताओं से मेल करना शामिल है। हीटिंग और डीएचडब्ल्यू की मांग सामान्यतः भिन्न होती है, और चूंकि इंस्टॉलर अधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े बॉयलर का चयन करेंगे (जो सामान्यतः अधिकांश घरों में डीएचडब्ल्यू होता है)| यह छोटी आवश्यकता के लिए बड़े आकार का होगा और एक बड़े आकार का बॉयलर शार्ट साइकिलिंग और दक्षता को कम करने वाले पानी के ऊष्मामान में वृद्धि जैसी समस्याओं के कारण कम कुशलता से काम करेगा। जबकि 'ऑन डिमांड' वॉटर हीटिंग कुशल ऊर्जा उपयोग में सुधार करता है, किसी भी समय उपलब्ध पानी की मात्रा सीमित होती है, और 'कॉम्बी' का डिज़ाइन जल आपूर्ति दबाव से मेल खाना चाहिए।

21वीं सदी से पहले के कुछ डिजाइन, विशेष रूप से आइडियल स्प्रिंट, मानक के रूप में एक प्रवाह नियामक शामिल थे, जो एक ही मॉडल को उच्च और निम्न दबाव दोनों मुख्य जल आपूर्ति क्षेत्रों में कुशलता से कार्य करने की अनुमति देता था, इस प्रकार व्यापक आपूर्ति दबाव भिन्नताओं को समायोजित करता था जो अन्यथा ग्रेटर लंदन जैसी शहरी परिवेश में समान रूप से देखने को मिलते थे। ।

जबकि संयोजन बॉयलरों में अधिक चलने वाले हिस्से होते हैं और इस प्रकार व्यापक रूप से टैंक प्रणालियों की तुलना में कम विश्वसनीय माने जाते हैं, 'पारंपरिक' प्रणालियों के लिए पूर्व-निर्धारित डिज़ाइन जीवन और बदले जाने योग्य डिजिटल नियंत्रणों के आधार पर पुर्जों के प्रतिस्थापन की दोहरी प्रवृत्तियों ने इस अंतर को काफी हद तक मिटा दिया है।

पॉइंट-ऑफ-यूज़ (POU) वॉटर हीटर


पॉइंट-ऑफ-यूज़ (POU) टैंकलेस वॉटर हीटर तुरंत उस स्थान पर स्थापित किये जाते हैं जहाँ पानी का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए पानी लगभग तुरंत गर्म होता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। पीओयू टैंक रहित हीटर केंद्रीय रूप से स्थापित टैंक रहित वॉटर हीटरों की तुलना में अधिक ऊर्जा बचा सकते हैं, क्योंकि प्रवाह बंद होने के बाद लंबे आपूर्ति पाइपों में कोई गर्म पानी नहीं बचता है। हालांकि, पीओयू टैंक रहित वॉटर हीटर अक्सर केंद्रीय वॉटर हीटर के संयोजन में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि पूर्व प्रकार आमतौर पर 6 लीटर/मिनट (1.5 यूएस गैलन/मिनट) तक सीमित होते हैं, जो केवल हल्के उपयोग के लिए पर्याप्त है। कई स्थितियों में, हर रसोई, कपड़े धोने के कमरे, बाथरूम और सिंक के लिए एक अलग पीओयू हीटर खरीदने और स्थापित करने का प्रारंभिक खर्च पानी और ऊर्जा बिलों में बचाए गए पैसे से अधिक हो सकता है। अमेरिका में, पीओयू वॉटर हीटर हाल तक लगभग हमेशा बिजली से चलने वाले होते थे, और बिजली अक्सर प्राकृतिक गैस या प्रोपेन (जब बाद वाले ईंधन उपलब्ध हों) की तुलना में काफी अधिक महंगी होती है।

हाल के वर्षों में, उच्च क्षमता वाले टैंक रहित हीटर अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन उनकी व्यवहार्यता अभी भी बुनियादी ढांचे की ऊर्जा (अधिकतम विद्युत एम्परेज या गैस प्रवाह दर) को तेजी से गर्म पानी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेजी से सीमित हो सकती है। अतीत में, टैंक-प्रकार के वॉटर हीटर का उपयोग कम ऊर्जा वितरण क्षमताओं की भरपाई के लिए किया गया है, और वे तब भी उपयोगी होते हैं जब ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की सीमित क्षमता हो सकती है, जो अक्सर चरम मांग ऊर्जा अधिभार में परिलक्षित होती है।

सिद्धांत रूप में, टैंक रहित हीटर हमेशा स्टोरेज टैंक वॉटर हीटर की तुलना में कुछ अधिक कुशल हो सकते हैं। दोनों प्रकार की स्थापना (केंद्रीकृत और पीओयू) में, टैंक की अनुपस्थिति पारंपरिक टैंक प्रकार के वॉटर हीटर की तुलना में ऊर्जा की बचत करती है, जिसे टैंक में पानी को गर्म करना पड़ता है क्योंकि यह उपयोग के लिए प्रतीक्षा करते समय ठंडा हो जाता है (इसे स्टैंडबाय लॉस कहा जाता है) ). कुछ प्रतिष्ठानों में, एक इमारत के अंदर स्थित टैंक वाले हीटर द्वारा खोई गई ऊर्जा केवल कब्जे वाली जगह को गर्म करने में मदद करती है। यह एक विद्युत इकाई के लिए सही है, लेकिन एक गैस इकाई के लिए इस खोई हुई ऊर्जा में से कुछ निकास वेंट के माध्यम से निकल जाती है। हालांकि, अगर किसी समय इमारत को आरामदायक ऊष्मामान बनाए रखने के लिए ठंडा किया जाना चाहिए, तो वातानुकूलित स्थान में स्थित गर्म पानी की टंकी से निकलने वाली गर्मी को एयर कंडीशनिंग प्रणाली द्वारा हटा दिया जाना चाहिए, इस प्रकार बड़ी शीतलन क्षमता और ऊर्जा उपयोग की आवश्यकता होती है।

किसी भी प्रकार के केंद्रीय वॉटर हीटर के साथ, हीटर और उपयोग के बिंदु के बीच पाइपों में खड़े किसी भी ठंडे पानी को नाली में फेंक दिया जाता है क्योंकि गर्म पानी हीटर से यात्रा करता है। यदि एक पुनरावर्तक पंप स्थापित किया जाता है, तो इस पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है, लेकिन पंप को चलाने के लिए ऊर्जा की कीमत पर, साथ ही पाइपों के माध्यम से पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा की लागत पर। कुछ रीसर्क्युलेटिंग प्रणाली केवल चुनिंदा समय पर काम करके स्टैंडबाय नुकसान को कम करते हैं - उदाहरण के लिए देर रात को बंद करना। यह अधिक प्रणाली जटिलता की कीमत पर ऊर्जा बचाता है।

हाइब्रिड वॉटर हीटर
हाइब्रिड वॉटर हीटर एक वॉटर हीटिंग प्रणाली है जो वॉटर हीटिंग#स्टोरेज वॉटर हीटर (टैंक-टाइप)|टैंक-टाइप वॉटर हीटर और वॉटर हीटिंग#टैंकलेस हीटर दोनों की तकनीकी विशेषताओं को एकीकृत करता है। यह पानी के दबाव को बनाए रखता है और कई गर्म पानी के अनुप्रयोगों में गर्म पानी की लगातार आपूर्ति करता है, और इसके टैंक रहित समकक्षों की तरह, यह कुशल है और मांग पर गर्म पानी के निरंतर प्रवाह की आपूर्ति कर सकता है। हाइब्रिड दृष्टिकोण को अन्य तकनीकों की सामान्य कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, हाइब्रिड या तो थर्मोस्टेट  (टैंक के समान) या प्रवाह (टैंकलेस के समान) द्वारा सक्रिय होते हैं।

हाइब्रिड में छोटे भंडारण टैंक होते हैं जो आने वाले ठंडे पानी को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार उन्हें केवल पानी के ऊष्मामान को गर्म से गर्म तक बढ़ाना पड़ता है, टैंक रहित के विपरीत, जिसमें पूरी तरह से ठंडे पानी को गर्म करना होता है। हाइब्रिड वॉटर हीटर की परिभाषित विशेषताएं हैं:


 * एक टैंक की जल प्रवाह क्षमता और टैंक रहित की दक्षता का संयोजन
 * उष्मा का आदान प्रदान करने वाला के हिस्से के रूप में निर्मित छोटे भंडारण जल जलाशय (आमतौर पर 2 gal से 20 गैलन)
 * दोहरी सक्रियता: प्रवाह संवेदन और थर्मोस्टेट नियंत्रण

हाइब्रिड वॉटर हीटर गैस से चलने वाले (प्राकृतिक गैस या प्रोपेन) हो सकते हैं, या ऊष्मा पंप और पारंपरिक इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के संयोजन का उपयोग करके विद्युत रूप से संचालित हो सकते हैं।

ऑपरेशन
एक गैस हाइब्रिड वॉटर हीटर एक मॉड्यूलेटिंग इन्फ्रारेड बर्नर का उपयोग करता है जो जल प्रवाह या थर्मोस्टेट द्वारा चालू होता है। मल्टी-पास हीट एक्सचेंजर गर्मी को कम करता है और फिर इसे अधिकतम दक्षता के लिए चकित पाइपों के माध्यम से रीसायकल करता है। पानी जलाशय को नीचे से ऊपर तक भरता है और हीटिंग पाइप के चारों ओर समान रूप से फैलता है, लगातार दबाव और ऊष्मामान के साथ लगातार गर्म पानी का उत्पादन करता है।

निम्न-प्रवाह स्थितियों के दौरान, हाइब्रिड न्यूनतम निश्चित ईंधन उपयोग और थर्मोस्टेट सक्रियण के द्वारा टैंक-प्रकार के हीटर की तरह व्यवहार करता है। हालांकि कुछ भंडारण क्षमता से लैस, छोटी मात्रा स्टैंडबाय ईंधन के उपयोग को कम करती है। हाइब्रिड टैंक-प्रकार के हीटरों के साथ अतिरिक्त लक्षण भी साझा करते हैं जैसे फर्श-स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन, मानक पीवीसी वेंटिंग, ड्रेनिंग पैन, और उन्हें और भी अधिक पानी की दक्षता के लिए एक पुनरावर्तन पंप के साथ स्थापित किया जा सकता है।

उच्च मांग, उच्च-प्रवाह स्थितियों के दौरान, हाइब्रिड तकनीक एक टैंक रहित हीटर की तरह अधिक व्यवहार करती है, जिसमें उच्च ऊष्मा क्षमता और पूर्ण मॉडुलन होता है ताकि कई अनुप्रयोगों में गर्म पानी की निरंतर धारा की आपूर्ति की जा सके। यह टैंक रहित हीटरों के समान ईंधन दक्षता पैदा करता है, लेकिन उच्च प्रवाह क्षमता के साथ।

दक्षता
नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के टैंक रहित जल ऊष्मान की दक्षताओं की तुलना करती है।

नियंत्रण
टैंक रहित वॉटर हीटर को उनकी ऊष्मा क्षमता के अनुसार दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: फुल ऑन/फुल ऑफ बनाम मॉड्यूलेटेड। फुल ऑन/फुल ऑफ यूनिट्स में वेरिएबल पावर (फिजिक्स) आउटपुट लेवल नहीं होता है; इकाई या तो पूरी तरह से चालू है या पूरी तरह से बंद है। यह गर्म पानी के ऊष्मामान में कष्टप्रद और संभवतः खतरनाक बदलाव का कारण बन सकता है क्योंकि हीटर के माध्यम से पानी का प्रवाह भिन्न होता है। मॉड्यूलेटेड टैंकलेस वॉटर हीटर यूनिट के माध्यम से चलने वाले पानी की प्रवाह दर के जवाब में अपने ऊष्मा उत्पादन को बदलते हैं। यह आमतौर पर एक फ्लो सेंसर, एक मॉड्यूलेटिंग गैस वाल्व, एक इनलेट वॉटर टेम्परेचर सेंसर और एक आउटलेट वॉटर टेम्परेचर सेंसर-चोक वाल्व का उपयोग करके किया जाता है। एक उचित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया मॉड्यूलेटिंग हीटर अपनी रेटेड क्षमता के भीतर अलग-अलग जल प्रवाह दरों पर पानी के समान आउटपुट ऊष्मामान की आपूर्ति कर सकता है, आमतौर पर ±2 °C की एक करीबी सीमा बनाए रखता है।

एक उच्च दक्षता संघनक संयोजन बॉयलर अंतरिक्ष हीटिंग और पानी हीटिंग दोनों प्रदान करता है, और यूके के घरों में एक तेजी से लोकप्रिय विकल्प है, जो सभी नए घरेलू बॉयलरों के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान उत्तर अमेरिकी स्थितियों के तहत, ऑपरेटिंग दृष्टिकोण से सबसे अधिक लागत प्रभावी कॉन्फ़िगरेशन अक्सर अधिकांश घरों के लिए एक केंद्रीय (टैंक-प्रकार या टैंक रहित) वॉटर हीटर स्थापित करना है, और किसी दूर के नल पर पीओयू टैंक रहित वॉटर हीटर स्थापित करना है या बाथरूम। हालांकि, सबसे किफायती डिजाइन इलाके में सापेक्ष बिजली, गैस और पानी की कीमतों, इमारत के लेआउट और कितना (और कब) गर्म पानी का उपयोग किया जाता है, के अनुसार भिन्न हो सकता है। केवल इलेक्ट्रिक टैंकलेस वॉटर हीटर कई वर्षों से व्यापक रूप से उपलब्ध थे, और वे अभी भी कम-प्रारंभिक लागत वाले पीओयू हीटरों के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस और प्रोपेन पीओयू हीटर अब विचार के लिए उपलब्ध हो गए हैं।

लाभ
टैंक रहित वॉटर हीटर कई लाभ प्रदान करते हैं:
 * लंबे समय तक ऊर्जा की बचत: हालांकि एक टैंक रहित वॉटर हीटर की शुरुआत में आमतौर पर अधिक लागत आती है, आमतौर पर कम ऊर्जा उपयोग के कारण इसे चलाने में कम लागत आती है - क्योंकि यह गर्म पानी के टैंक को लगातार बनाए रखने के बजाय केवल आवश्यकता पड़ने पर ही पानी को गर्म करता है। यहां तक ​​कि गर्म पानी की उच्च मांग वाले घरों या इमारतों में भी कुछ हद तक बचत हो सकती है। यदि सीमित घंटों में नलों पर तत्काल गर्म पानी एक प्राथमिकता है, तो पुनरावर्तन प्रणाली से अतिरिक्त गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए एक एक्वास्टेट और टाइमर का उपयोग करके एक पुनरावर्तन प्रणाली को समायोजित किया जा सकता है। यदि इलेक्ट्रिक हीटर का भंडारण टैंक अत्यधिक अछूता है, ताकि टैंक की बाहरी सतह परिवेशी वायु की तुलना में केवल थोड़ी गर्म हो, तो टैंक रहित हीटर से बचत कम होती है।
 * पानी के उपयोग में बचत: भवन में दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं को नल तक पहुंचने के लिए गर्म पानी का इंतजार करते हुए ज्यादा देर तक गर्म पानी नहीं चलाना पड़ता है।
 * असीमित गर्म पानी: हालांकि प्रवाह दर गर्म पानी की मात्रा निर्धारित करती है जो हीटर उत्पन्न कर सकता है, यह उस प्रवाह दर पर अनिश्चित काल तक वितरित कर सकता है। हालाँकि, यह एक पारिस्थितिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी के उपयोग की सीमा समाप्त हो जाती है, लेकिन एक टैंक रहित हीटर ऐसी कोई सीमा प्रदान नहीं करता है।
 * कम भौतिक स्थान: अधिकांश टैंक रहित वॉटर हीटर को दीवार पर या आंतरिक रूप से भवन की संरचना में लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि कम भौतिक स्थान गर्म पानी के लिए समर्पित होना चाहिए। यहां तक ​​कि ऐसे प्रणाली जिन्हें दीवारों पर नहीं लगाया जा सकता है, टैंक-टाइप वॉटर हीटर की तुलना में कम जगह लेते हैं।
 * पानी के नुकसान का कम जोखिम: पानी जमा नहीं होने का मतलब है कि टैंक के खराब होने या फटने से पानी के नुकसान का कोई खतरा नहीं है, हालांकि पाइप या फिटिंग की विफलता संभव है।
 * ऊष्मामान मुआवजा: एक ऊष्मामान-क्षतिपूर्ति वाल्व उस समस्या को समाप्त करता है जहां निरंतर उपयोग के दौरान टैंक रहित हीटरों का ऊष्मामान और दबाव कम हो जाता है। अधिकांश नई पीढ़ी के टैंक रहित वॉटर हीटर एक बायपास वाल्व और यूनिट में शामिल एक मिश्रण वाल्व द्वारा पानी के दबाव और ऊष्मामान को स्थिर करते हैं। आधुनिक टैंकलेस व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते हैं, क्योंकि वे पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं जिसे वे गर्म करते हैं और निर्वहन करते हैं, और इसलिए प्रवाह नियंत्रण वाल्व का उपयोग करके पानी के ऊष्मामान को स्थिर करते हैं। ऊष्मामान परिवर्तन, प्रवाह गति नहीं, वह मुद्दा है जिसे वॉटर हीटर को संबोधित करना चाहिए। जितना व्यापक ऊष्मामान बढ़ता है, इकाई से उतना ही कम प्रवाह होता है—ऊष्मामान जितना कम बढ़ता है, प्रवाह उतना ही अधिक होता है। प्रवाह नियंत्रण वाल्व, थर्मिस्टर्स के संयोजन के साथ, यूनिट के उपयोग के दौरान एक स्थिर ऊष्मामान बनाए रखता है।
 * सुरक्षा: टैंक रहित वॉटर हीटर पानी के ऊष्मामान को सटीक रूप से नियंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि खतरनाक ऊष्मामान स्तर और स्पाइक्स की संभावना कम होती है। एक अतिरिक्त सुरक्षा लाभ घुली हुई जहरीली धातुओं के कम जोखिम से उत्पन्न होता है, जो गर्म पानी में उच्च सांद्रता में होता है जो कि पारंपरिक वॉटर हीटर टैंक में काफी समय तक रहता है।

नुकसान
दूसरी ओर, टैंक रहित वॉटर हीटर के कुछ नुकसान भी हैं: * स्टार्टअप लागत: 2x-4x बड़े प्रारंभिक खरीद मूल्य से परे (टैंक वाले वॉटर हीटर की तुलना में), टैंक रहित प्रणाली स्थापित करने की लागत में वृद्धि होती है, विशेष रूप से रेट्रोफिट अनुप्रयोगों में। वे स्थापित टैंक डिजाइन की तुलना में अमेरिका जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महंगे होते हैं जहां वे प्रमुख नहीं हैं। यदि स्टोरेज वॉटर हीटर को टैंक रहित हीटर से बदल दिया जाता है, तो इंस्टॉलर को लोड को संभालने के लिए बिजली के तार या गैस पाइपलाइन का आकार बढ़ाना पड़ सकता है, और मौजूदा वेंट पाइप को बदलना पड़ सकता है - संभवतः रेट्रोफिट में खर्च जोड़ना। कई टैंक रहित इकाइयों में पूरी तरह से मॉड्यूलेटिंग गैस वाल्व होते हैं जो 10,000 से लेकर 1,000,000 BTU तक कम होते हैं. अधिकांश विद्युत टैंक रहित हीटरों को 5.5 या 8.5 मिमी के अनुरूप अमेरिकी वायर गेज़ 10 या 8 तार की आवश्यकता होती है2 उत्तर अमेरिकी वोल्टेज पर विशिष्ट POU (उपयोग बिंदु) हीटर के लिए। पूरे घर की बड़ी विद्युत इकाइयों को AWG 2 तार तक की आवश्यकता हो सकती है। गैस उपकरणों में, इष्टतम संचालन के लिए दबाव और आयतन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।
 * स्टार्ट-अप में देरी: गर्म पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक टैंक रहित वॉटर हीटर केवल मांग पर पानी गर्म करता है, इसलिए पाइपिंग में निष्क्रिय पानी कमरे के ऊष्मामान पर शुरू होता है। इस प्रकार, गर्म पानी के दूर के नल तक पहुँचने में अधिक स्पष्ट प्रवाह विलंब हो सकता है (गैर-बिंदु-उपयोग प्रणालियों में)। यूके में बेचे जाने वाले कई मॉडलों ने इस समस्या को हल करने के लिए संयोजन बॉयलर के भीतर एक छोटा सा हीट स्टोर पेश किया है। यह गर्म रखने की सुविधा गर्म पानी की सेवा के मानक में काफी सुधार करती है, जिसे कुछ लोग संयोजन बॉयलर के साथ अस्वीकार्य रूप से खराब पाते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से गर्मियों में काफी अधिक ईंधन का उपयोग करता है।
 * आंतरायिक-उपयोग: जब पानी बहना शुरू होता है और जब हीटर का प्रवाह एक स्रोत से जिले को उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति तत्वों या गैस बर्नर को सक्रिय करता है, उसके बीच एक छोटी देरी (1–3 सेकंड) होती है। निरंतर उपयोग के अनुप्रयोगों (शावर, स्नान, वाशिंग मशीन) के मामले में यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि हीटर कभी भी गर्म होना बंद नहीं करता है। हालांकि, आंतरायिक-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए (यानी, एक सिंक में गर्म पानी के नल को बंद / चालू करना) इसका परिणाम शुरू में गर्म पानी हो सकता है, इसके बाद थोड़ी मात्रा में ठंडा पानी हो सकता है क्योंकि हीटर फिर से सक्रिय हो जाता है, इसके बाद फिर से गर्म पानी आता है। . यह विशेष रूप से एक मुद्दा है अगर गर्म पानी के पाइप खराब तरीके से इंसुलेटेड हैं। उपयोगकर्ता अनुभव यह है कि शुरू में गर्म पानी बहने के बाद, उपयोगकर्ता वाल्व को बंद कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद वाल्व को फिर से चालू कर देता है। पाइपिंग में पहले से ही गर्म पानी से वाल्व पर एक बार फिर से गर्म पानी बहना शुरू हो जाता है, लेकिन साथ ही, कुछ हीटरों को पुनर्सक्रियन समय के दौरान कुछ मात्रा में ठंडे पानी को पाइपिंग में जाने देना चाहिए। कुछ समय बाद (टैंक से वाल्व तक पाइपिंग की लंबाई के आधार पर) पानी का यह ठंडा भाग सिंक में आता है, इसके तुरंत बाद फिर से गर्म पानी आता है। उपयोगकर्ता का प्रारंभिक विचार यह हो सकता है कि हीटर रुक-रुक कर विफल हो रहा है।
 * ऊष्मा स्रोत लचीलापन: टैंक रहित हीटर गर्मी के लिए या तो गैस या बिजली का उपयोग करते हैं। उनका डिज़ाइन कुछ अक्षय ऊर्जा विकल्पों सहित अन्य ऊष्मा स्रोतों को आसानी से अनुमति नहीं दे सकता है। एक अपवाद सौर जल ऊष्मान है, जिसका उपयोग टैंक रहित जल ऊष्माकों के संयोजन में किया जा सकता है। टैंक-प्रकार प्रणालियाँ कई ऊष्मा स्रोतों का उपयोग कर सकती हैं जैसे जिला ऊष्मान, केंद्रीय ऊष्मान, भूऊष्माीय ऊष्मान, सूक्ष्म सीएचपी और भू-युग्मित ऊष्मा विनिमायक।
 * रीसर्क्युलेशन प्रणाली: चूंकि गर्म पानी का उपयोग नहीं होने पर टैंक रहित वॉटर हीटर निष्क्रिय होता है, इसलिए वे निष्क्रिय (संवहन-आधारित) गर्म पानी के रीसर्क्युलेशन प्रणाली के साथ असंगत होते हैं। वे सक्रिय गर्म पानी के पुनरावर्तन प्रणालियों के साथ असंगत हो सकते हैं और निश्चित रूप से पाइपिंग के भीतर पानी को लगातार गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, टैंक रहित वॉटर हीटर के प्राथमिक लाभों में से एक को पराजित करते हुए। ऑन-डिमांड रीसर्क्युलेटिंग पंप का उपयोग अक्सर टैंक रहित वॉटर हीटर से गर्म पानी के प्रतीक्षा समय को कम करने और पानी को नाली में बर्बाद होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑन-डिमांड रीसर्क्युलेटिंग पंप पुश-बटन या अन्य सेंसर द्वारा सक्रिय होते हैं। गर्म पानी के उपयोग बिंदु पर स्थापित पानी से संपर्क करने वाली ऊष्मामान जांच पंप को बंद करने का संकेत देती है। एकल-चक्र पम्पिंग घटनाएं केवल तब होती हैं जब गर्म पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पाइपिंग के भीतर पानी को लगातार गर्म करने से जुड़ी ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकता है।
 * कूलर ऊष्मामान प्राप्त करना: हीटर सक्रिय होने से पहले टैंक रहित वॉटर हीटर में अक्सर न्यूनतम प्रवाह की आवश्यकता होती है, और इसके परिणामस्वरूप ठंडे पानी के ऊष्मामान और सबसे ठंडे गर्म पानी के ऊष्मामान के बीच अंतर हो सकता है जिसे गर्म और ठंडे पानी के मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है।
 * लगातार शावर ऊष्मामान बनाए रखना: इसी तरह, टैंक हीटर के विपरीत, गैर-संग्राहक टैंक रहित हीटर से गर्म पानी का ऊष्मामान पानी के प्रवाह की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है—वेंई तेज प्रवाह, हीटिंग तत्व में पानी गर्म होने में कम समय व्यतीत करता है। सिंगल-लीवर नल (कहते हैं, नहाते समय) से सही ऊष्मामान पर गर्म और ठंडे पानी को मिलाने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, मध्य-शावर में मिश्रण को समायोजित करते समय, ऊष्मामान में परिवर्तन शुरू में एक टैंक हीटर के रूप में प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इससे गर्म पानी की प्रवाह दर भी बदल जाती है। इसलिए, कुछ परिमित समय बाद ऊष्मामान फिर से बहुत कम बदलता है और पुन: समायोजन की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर गैर-स्नान अनुप्रयोगों में ध्यान देने योग्य नहीं है।
 * कम आपूर्ति दबाव के साथ संचालन: टैंक रहित प्रणाली पानी के दबाव पर निर्भर होते हैं जो संपत्ति तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि एक टैंक रहित प्रणाली का उपयोग शावर या पानी के नल में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो दबाव वही होता है जो संपत्ति को दिया जाता है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, जबकि टैंक वाली प्रणालियों में टैंकों को पानी के आउटलेट के ऊपर स्थित किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए मचान/अटारी स्थान में) इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल पानी पहुंचाने में सहायता कर सकता है, और दबाव बढ़ाने के लिए प्रणाली में पंप जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पावर शावर का उपयोग टैंकलेस प्रणाली के साथ नहीं किया जा सकता है क्योंकि टैंकलेस प्रणाली पंप द्वारा आवश्यक तेज प्रवाह दर पर गर्म पानी नहीं पहुंचा सकता है।
 * समय-समय पर उपयोग की जाने वाली मीटरिंग और पीक इलेक्ट्रिकल लोड: टैंक रहित इलेक्ट्रिक हीटर, यदि किसी क्षेत्र के भीतर घरों के बड़े प्रतिशत में स्थापित किए जाते हैं, तो विद्युत उपयोगिताओं के लिए मांग प्रबंधन समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये उच्च-वर्तमान उपकरण हैं, और गर्म पानी का उपयोग दिन के निश्चित समय में चरम पर होता है, उनके उपयोग से बिजली की मांग में कमी आ सकती है, जिसमें दैनिक चरम विद्युत भार अवधि भी शामिल है, जिससे उपयोगिता परिचालन लागत बढ़ जाती है। समय-के-उपयोग मीटरिंग का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए (जहां दिन के समय बिजली अधिक खर्च होती है, और रात में सस्ता होता है), एक टैंक रहित इलेक्ट्रिक हीटर वास्तव में परिचालन लागत में वृद्धि कर सकता है यदि पीक समय के दौरान गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। तात्क्षणिक प्रकार के हीटर भी समस्याग्रस्त होते हैं यदि वे जिला हीटिंग प्रणाली से जुड़े होते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक मांग बढ़ाते हैं, और अधिकांश सुविधाएं सभी भवनों में गर्म पानी का भंडारण करना पसंद करती हैं।
 * पावर आउटेज: पावर आउटेज के मामले में, टैंक रहित हीटर टैंक आधारित हीटरों के विपरीत गर्म पानी की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, जो टैंक में संग्रहीत गर्म पानी की आपूर्ति कर सकते हैं।
 * एलईडी लाइट स्ट्रोब प्रभाव: अधिकांश आवासीय मांग वॉटर हीटर प्रवाह दर से मेल खाने के लिए हीटिंग तत्वों को संशोधित करके कार्य करते हैं। हीटिंग चैंबर में ओवरहीटिंग को रोकने के लिए यह आवश्यक है। उपयोग की जा रही शक्ति के परिणामी मॉडुलन को एलईडी जुड़नार में स्पंदन पैदा करने के लिए जाना जाता है। साधारण गरमागरम लैंप समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि टंगस्टन तत्व का ऊष्मामान उच्च-आवृत्ति मॉड्यूलेशन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है।

यह भी देखें

 * तत्काल गर्म पानी निकालने की मशीन
 * कूकर