तड़ित निरोधक

एक तड़ित रोधक (वैकल्पिक वर्तनी तड़ित रोधक) (जिसे तड़ित आइसोलेटर भी कहा जाता है) एक उपकरण है, अनिवार्य रूप से बिजली के तार और जमीन के बीच एक हवा का अंतर होता है, जिसका उपयोग बिजली के विद्युत कंडक्टर और दूरसंचार प्रणालियों पर इन्सुलेटर (विद्युत) और बिजली के कंडक्टर की रक्षा के लिए किया जाता है। बिजली के हानिकारक प्रभावों से प्रणाली। विशिष्ट तड़ित रोधक में एक उच्च वोल्टेज | उच्च वोल्टेज टर्मिनल और एक ग्राउंड (बिजली) टर्मिनल होता है। जब एक बिजली चमकना  सर्ज (या स्विचिंग सर्ज, जो बहुत समान है)  विद्युत लाइन  के साथ अरेस्टर तक जाती है, तो ज्यादातर मामलों में सर्ज से  विद्युत प्रवाह  को अरेस्टर के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है।

टेलीग्राफी और टेलीफ़ोनी  में, एक लाइटनिंग अरेस्टर रखा जाता है जहां तार एक संरचना में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान से बचाते हैं और उनके पास व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के छोटे संस्करण, जिन्हें  उछाल बन्दी  भी कहा जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो बिजली और संचार प्रणालियों और पृथ्वी में प्रत्येक कंडक्टर के बीच जुड़े होते हैं। ये जमीन पर सामान्य बिजली या सिग्नल धाराओं के प्रवाह को रोकते हैं, लेकिन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं, जिस पर जुड़े उपकरणों को दरकिनार करते हुए हाई-वोल्टेज लाइटनिंग करंट प्रवाहित होता है। उनका उद्देश्य वोल्टेज स्पाइक को सीमित करना है जब एक संचार या बिजली लाइन बिजली से टकराती है या बिजली गिरने के करीब होती है।

यदि सुरक्षा विफल हो जाती है या अनुपस्थित होती है, तो विद्युत प्रणाली पर प्रहार करने वाली बिजली हजारों किलोवोल्ट उत्पन्न करती है जो संचरण लाइनों को नुकसान पहुंचा सकती है, और ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आने वाली बिजली लाइनों में बिजली से उत्पन्न अत्यधिक वोल्टेज स्पाइक्स घरेलू उपकरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मौत का कारण भी बन सकते हैं.

तड़ित रोधक का उपयोग बिजली की बाड़ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उनमें एक स्पार्क गैप और कभी-कभी एक श्रृंखला प्रारंभ करनेवाला होता है। इस प्रकार के उपकरण का उपयोग मास्ट रेडिएटर को खिलाने वाले ट्रांसमीटरों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। ऐसे उपकरणों के लिए श्रृंखला अधिष्ठापन में आमतौर पर केवल एक वाइंडिंग होती है।

तड़ित रोधक बड़े विद्युत ट्रांसफार्मर का हिस्सा बन सकते हैं और ट्रांसफार्मर के फटने के दौरान खंडित हो सकते हैं। के अनुसार, छोटे हथियारों के साथ-साथ  झाड़ी (विद्युत)  और लाइटनिंग अरेस्टर से प्रक्षेप्य से बोलिस्टीक्स को हराने के लिए हाई-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फायर बैरियर्स की आवश्यकता होती है। -मानक/सूची-की-कोड-और-मानक/विवरण?कोड=850 एनएफपीए 850]।

अवयव
बिजली गिरने के लिए एक संभावित लक्ष्य, जैसे कि एक बाहरी टेलीविजन एंटीना, तस्वीर में ए लेबल वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल ई जमीन में दबी एक लंबी छड़ से जुड़ा होता है। आमतौर पर एंटीना और जमीन के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि B और C के बीच और C और D के बीच भी अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। बिजली गिरने का वोल्टेज, हालांकि, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज से कई गुना अधिक होता है। दो हवाई अंतराल। इसका परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रान तड़ित रोधक के माध्यम से जाते हैं बजाय टेलीविजन सेट पर यात्रा करने और इसे नष्ट करने के।

तड़ित रोधक एक चिंगारी का अंतर  हो सकता है या  सिलिकन कार्बाइड  या  ज़िंक ऑक्साइड  जैसे  अर्धचालक  सामग्री का एक ब्लॉक हो सकता है। थाइराइट, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा उनके बन्दी और वैरिस्टर उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन कार्बाइड सम्मिश्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला व्यापार नाम था। कुछ स्पार्क गैप हवा के लिए खुले होते हैं, लेकिन अधिकांश आधुनिक किस्में एक सटीक गैस मिश्रण से भरी होती हैं, और गैप में वोल्टेज एक निर्दिष्ट स्तर तक पहुंचने पर गैस को आयनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेडियोधर्मी सामग्री की एक छोटी मात्रा होती है। तड़ित रोधक के अन्य डिजाइन संरक्षित कंडक्टर और जमीन के बीच जुड़े एक चमक-निर्वहन ट्यूब (अनिवार्य रूप से एक नीयन चमक दीपक की तरह) का उपयोग करते हैं, या वोल्टेज-सक्रिय ठोस-राज्य स्विच जिन्हें  varistor  या एमओवी कहा जाता है।

बिजली के सबस्टेशन में इस्तेमाल होने वाले लाइटनिंग अरेस्टर बड़े उपकरण होते हैं, जिनमें कई फीट लंबी और कई इंच व्यास वाली चीनी मिट्टी की ट्यूब होती है, जो आमतौर पर जिंक ऑक्साइड की डिस्क से भरी होती है। डिवाइस के बगल में एक सुरक्षा पोर्ट चीनी मिट्टी के बरतन सिलेंडर को चकनाचूर किए बिना कभी-कभी आंतरिक विस्फोट करता है।

लाइटनिंग अरेस्टर्स को उस पीक करंट द्वारा रेट किया जाता है जिसका वे सामना कर सकते हैं, जितनी ऊर्जा वे अवशोषित कर सकते हैं, और ब्रेकओवर वोल्टेज जिसे उन्हें चालन शुरू करने की आवश्यकता होती है। वे एयर टर्मिनलों और बॉन्डिंग के संयोजन में एक बिजली संरक्षण प्रणाली के हिस्से के रूप में लागू होते हैं।

यह भी देखें

 * तड़ित - चालक
 * उछाल बन्दी
 * थाइरिस्टर ने कैपेसिटर को स्विच किया
 * फैराडे गुफ़ा

बाहरी संबंध

 * "Electrical Devices and How They Work, Part 14: Lightning Arresters" (article about lightning arresters and how they were used in early AC and DC power distribution systems), Popular Science monthly, February 1919, 5 unnumbered pages, scanned by Google Books
 * OSHA Electric Power eTool: Illustrated Glossary: Lightning Arresters
 * An extensive dictionary of terms used with arresters at ArresterWorks.com
 * History of arresters at ArresterWorks.com
 * Graphic Overview of how an arrester works
 * NEMA Surge Protection Institute