वाटर मीटरिंग

जल पैमाइश पानी के उपयोग को मापने का अभ्यास है। जल मीटर आवासीय और व्यावसायिक भवन इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को मापते हैं जिन्हें सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। उनका उपयोग सिस्टम के एक विशेष भाग के माध्यम से द्रव गतिकी को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।

विश्व के अधिकांश जल मीटरों को घन मीटर (m3) या लीटर, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में पानी के मीटर घन फुट (फीट।3) या अमेरिकी गैलन एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पर। आधुनिक मीटर आम तौर पर कुल मात्रा के अतिरिक्त दर-प्रवाह प्रदर्शित कर सकते हैं।

कई प्रकार के पानी के मीटर आम उपयोग में हैं, और प्रवाह माप पद्धति, अंत-उपयोगकर्ता के प्रकार, आवश्यक प्रवाह दर और सटीकता आवश्यकताओं द्वारा विशेषता हो सकती है।

उत्तरी अमेरिका में, पानी के मीटरों के निर्माण के मानक अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के बाहर, अधिकांश देश मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपयोग करते हैं।

पैमाइश उपकरणों के प्रकार
प्रवाह माप के लिए दो सामान्य दृष्टिकोण हैं: #विस्थापन जल मीटर और #वेग जल मीटर, प्रत्येक विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है। सामान्य विस्थापन डिजाइनों में ऑसिलेटिंग पिस्टन और न्यूटेटिंग डिस्क मीटर शामिल हैं। वेग-आधारित डिज़ाइनों में सिंगल- और मल्टी-जेट मीटर और टर्बाइन मीटर शामिल हैं।

गैर-यांत्रिक डिज़ाइन भी हैं, उदाहरण के लिए, विद्युत चुम्बकीय और अल्ट्रासोनिक मीटर और विशेष उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए मीटर। एक विशिष्ट जल वितरण प्रणाली में अधिकांश मीटर केवल ठंडे पीने योग्य पानी को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विशेषता गर्म पानी के मीटर ऐसी सामग्री के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। पुन: प्राप्त पानी के मीटर में विशेष लैवेंडर रजिस्टर कवर होते हैं जो यह दर्शाता है कि पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर हैं, जैसे प्रीपेड वॉटर मीटर और स्वचालित मीटर रीडिंग मीटर। उत्तरार्द्ध एक यांत्रिक जल मीटर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक माप घटक और एक एलसीडी को एकीकृत करता है। मैकेनिकल वॉटर मीटर आमतौर पर सिग्नल आउटपुट के रूप में रीड स्विच, हॉल या फोटोइलेक्ट्रिक कोडिंग रजिस्टर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में microcontroller  यूनिट (एमसीयू) द्वारा प्रसंस्करण के बाद, डेटा एलसीडी या आउटपुट को सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रेषित किया जाता है।

जल मीटर आम तौर पर एक सार्वजनिक जल प्रदाता जैसे शहर, ग्रामीण जल संघ या निजी जल कंपनी द्वारा स्वामित्व, पढ़ा और बनाए रखा जाता है। कुछ मामलों में एक मोबाइल होम पार्क, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक भवन के मालिक को एक मीटर की रीडिंग के आधार पर उपयोगिता द्वारा बिल किया जा सकता है, किरायेदारों के बीच किसी प्रकार की कुंजी (फ्लैट का आकार, संख्या की संख्या) के आधार पर साझा की गई लागत निवासियों या प्रत्येक इकाई की पानी की खपत को अलग से ट्रैक करके जिसे यूटिलिटी सबमीटर कहा जाता है)।

विस्थापन जल मीटर
विस्थापन वॉल्यूमेट्रिक मीटर को आमतौर पर सकारात्मक विस्थापन मीटर या पीडी मीटर के रूप में जाना जाता है। दो सामान्य प्रकार दोलनशील पिस्टन मीटर और विक्षनरी हैं: न्यूटेट डिस्क मीटर। मीटर से गुजरने वाले पानी की मात्रा के सीधे अनुपात में गतिमान मापक तत्व को भौतिक रूप से विस्थापित करने के लिए कोई भी विधि पानी पर निर्भर करती है। पिस्टन या डिस्क एक चुंबक को चलाता है जो रजिस्टर को चलाता है।

पीडी मीटर आम तौर पर आवासीय और छोटे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट निम्न-से-मध्यम प्रवाह दर पर बहुत सटीक होते हैं और आमतौर पर 5/8 से 2 के आकार में होते हैं। क्योंकि विस्थापन मीटर के लिए आवश्यक है कि मापक तत्व को धक्का देने के लिए मीटर के माध्यम से सभी पानी बहता है, वे आम तौर पर उच्च प्रवाह दर या कम दबाव वाले नुकसान की आवश्यकता वाले बड़े व्यावसायिक अनुप्रयोगों में व्यावहारिक नहीं होते हैं। पीडी मीटर में आम तौर पर मापने वाले तत्व को चट्टानों या अन्य मलबे से बचाने के लिए एक अंतर्निहित छलनी होती है जो मापने वाले तत्व को रोक या तोड़ सकती है। पीडी मीटर में आमतौर पर कांस्य, पीतल या प्लास्टिक की बॉडी होती है, जिसमें मोल्डेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बने आंतरिक माप कक्ष होते हैं।

वेग जल मीटर
वेग-प्रकार मीटर ज्ञात आंतरिक क्षमता के मीटर के माध्यम से प्रवाह के वेग को मापता है। उपयोग को निर्धारित करने के लिए प्रवाह की गति को प्रवाह की मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। जेट मीटर (सिंगल-जेट और मल्टी-जेट), टर्बाइन मीटर, प्रोपेलर मीटर और मैग मीटर सहित जल प्रवाह वेग को मापने वाले कई प्रकार के मीटर हैं। अधिकांश वेग-आधारित मीटरों में आवश्यक सटीकता के लिए मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए समायोजन फलक होता है।

मल्टी-जेट मीटर
मल्टी-जेट मीटर छोटे आकार में बहुत सटीक होते हैं और आमतौर पर आवासीय और छोटे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए ⅝ से 2 आकारों में उपयोग किए जाते हैं। बहु-जेट मीटर एक प्ररित करनेवाला के खिलाफ पानी के कई जेट बनाने के लिए एक आंतरिक कक्ष के आस-पास के कई बंदरगाहों का उपयोग करते हैं, जिनकी घूर्णन गति जल प्रवाह के वेग पर निर्भर करती है। मल्टी-जेट कम प्रवाह दर पर बहुत सटीक होते हैं, लेकिन बड़े आकार के मीटर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े पाइप व्यास में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रवाह दर के लिए आवश्यक सीधे-सीधे प्रवाह पथ नहीं होते हैं। मल्टी-जेट मीटर में आमतौर पर एक आंतरिक छलनी तत्व होता है जो जेट बंदरगाहों को बंद होने से बचा सकता है। मल्टी-जेट मीटर में आमतौर पर आधुनिक thermoplastics  और स्टेनलेस स्टील से बने आंतरिक मापने वाले हिस्सों के साथ कांस्य मिश्र धातु निकाय या बाहरी आवरण होते हैं।

टर्बाइन मीटर
टर्बाइन मीटर कम प्रवाह दर पर विस्थापन और जेट मीटर की तुलना में कम सटीक होते हैं, लेकिन मापने वाला तत्व प्रवाह के पूरे मार्ग पर कब्जा नहीं करता है या गंभीर रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रवाह की दिशा आम तौर पर सीधे मीटर के माध्यम से होती है, जिससे उच्च प्रवाह दर और विस्थापन-प्रकार के मीटर की तुलना में कम दबाव का नुकसान होता है। वे बड़े वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं, अग्नि सुरक्षा और जल वितरण प्रणाली के लिए मास्टर मीटर के रूप में पसंद के मीटर हैं। मापने वाले तत्व को बजरी या अन्य मलबे से बचाने के लिए आमतौर पर मीटर के सामने छलनी लगाने की आवश्यकता होती है जो जल वितरण प्रणाली में प्रवेश कर सकते हैं। टर्बाइन मीटर आम तौर पर 1-12 से 12 या अधिक पाइप आकार के लिए उपलब्ध होते हैं। टर्बाइन मीटर बॉडी आमतौर पर कांस्य, कच्चा लोहा या नमनीय लोहे से बने होते हैं। आंतरिक टरबाइन तत्व प्लास्टिक या गैर-संक्षारक धातु मिश्र धातु हो सकते हैं। वे सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में सटीक होते हैं लेकिन प्रवाह प्रोफ़ाइल और द्रव स्थितियों से बहुत प्रभावित होते हैं।


 * अग्नि मीटर एक विशेष प्रकार के टर्बाइन मीटर हैं जो अग्नि सुरक्षा के लिए उच्च प्रवाह दर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अग्नि सुरक्षा में उपयोग के लिए उन्हें अक्सर अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज़ (यूएल) या एफएम ग्लोबल (एफएम) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
 * अग्नि हाईड्रेंट मीटर एक विशेष प्रकार का पोर्टेबल टर्बाइन मीटर है जो हाइड्रेंट से बहने वाले पानी को मापने के लिए फायर हाइड्रेंट से जुड़ा होता है। मीटर आमतौर पर अपने वजन को कम रखने के लिए एल्यूमीनियम से बने होते हैं और आमतौर पर इनकी क्षमता 3 होती है। उपयोगिताओं को अक्सर निर्माण स्थलों पर उपयोग किए जाने वाले पानी को मापने के लिए, पूल भरने के लिए, या जहां एक स्थायी मीटर अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, के लिए उनकी आवश्यकता होती है।

यौगिक मीटर
एक यौगिक मीटर का उपयोग किया जाता है जहां उच्च प्रवाह दर आवश्यक होती है, लेकिन जहां कई बार प्रवाह की छोटी दरें भी होती हैं जिन्हें सटीक रूप से मापने की आवश्यकता होती है। कंपाउंड मीटर में दो मापने वाले तत्व होते हैं और उनके बीच प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक चेक वाल्व होता है। उच्च प्रवाह दर पर, पानी सामान्य रूप से मुख्य रूप से या पूरी तरह से उच्च प्रवाह तत्व की ओर मोड़ दिया जाता है। उच्च प्रवाह तत्व आमतौर पर टरबाइन मीटर होता है। जब प्रवाह दर गिरती है जहां उच्च प्रवाह तत्व सटीक रूप से माप नहीं सकता है, तो एक चेक वाल्व पानी को एक छोटे तत्व की ओर मोड़ने के लिए बंद हो जाता है जो कम प्रवाह दर को सटीक रूप से माप सकता है। निम्न प्रवाह तत्व आमतौर पर एक मल्टी-जेट या पीडी मीटर होता है। उच्च और निम्न तत्वों द्वारा पंजीकृत मूल्यों को जोड़कर, उपयोगिता के पास मीटर के माध्यम से बहने वाले पानी की कुल खपत का रिकॉर्ड होता है।

विद्युत चुम्बकीय मीटर
चुंबकीय प्रवाह मीटर, जिसे आमतौर पर मैग मीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, तकनीकी रूप से एक वेग-प्रकार का पानी का मीटर है, सिवाय इसके कि वे जेट और टरबाइन मीटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले यांत्रिक साधनों के बजाय जल प्रवाह वेग को निर्धारित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय गुणों का उपयोग करते हैं। मैग मीटर माप के लिए फैराडे के प्रेरण के कानून के भौतिकी सिद्धांत का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स संचालित करने के लिए बिजली लाइन या बैटरी से एसी या डीसी बिजली की आवश्यकता होती है। चूंकि मैग मीटर में कोई यांत्रिक मापने वाला तत्व नहीं होता है, वे आम तौर पर किसी भी दिशा में प्रवाह को मापने में सक्षम होते हैं, और प्रवाह को मापने और कुल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं। कच्चे (अनुपचारित / अनफ़िल्टर्ड) पानी और अपशिष्ट-पानी को मापने के लिए मैग मीटर भी उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि मीटर के माध्यम से बहने वाले मलबे से भरा हुआ या क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई यांत्रिक माप तत्व नहीं है। मैग मीटर के साथ छलनी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रवाह की धारा में कोई मापने वाला तत्व नहीं है जो क्षतिग्रस्त हो सकता है। चूंकि प्रवाह ट्यूब के माध्यम से बहने वाली आवारा विद्युत ऊर्जा गलत रीडिंग का कारण बन सकती है, प्रवाह ट्यूब के अंदर प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड से आवारा बिजली को दूर करने के लिए अधिकांश मैग मीटर या तो ग्राउंडिंग रिंग या ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के साथ स्थापित होते हैं।

अल्ट्रासोनिक मीटर
अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर पानी के वेग को निर्धारित करने के लिए द्रव के माध्यम से अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को भेजने के लिए एक या अधिक  अतिध्वनि संवेदक  ट्रांसड्यूसर का उपयोग करता है। चूँकि मीटर बॉडी का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र एक निश्चित और ज्ञात मान है, जब पानी के वेग का पता चलता है, तो मीटर से गुजरने वाले पानी की मात्रा की गणना बहुत उच्च सटीकता के साथ की जा सकती है। तापमान के साथ पानी के घनत्व में बदलाव के कारण, अधिकांश अल्ट्रासोनिक वॉटर मीटर पानी के तापमान को मात्रा गणना के एक घटक के रूप में मापते हैं।

पानी की मीटरिंग में 2 प्राथमिक अल्ट्रासोनिक माप तकनीकों का उपयोग किया जाता है:


 * [[डॉपलर प्रभाव]] मीटर जो मीटर से गुजरने वाले पानी के वेग को निर्धारित करने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करते हैं।
 * ट्रांजिट टाइम मीटर जो मीटर के अंदर 2 या अधिक निश्चित बिंदुओं के बीच अल्ट्रासोनिक सिग्नल के पारित होने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को मापते हैं।

अल्ट्रासोनिक मीटर या तो फ्लो-थ्रू या क्लैम्प-ऑन डिज़ाइन के हो सकते हैं। फ्लो-थ्रू डिज़ाइन वे हैं जहाँ पानी सीधे मीटर से होकर गुजरता है, और आमतौर पर आवासीय या व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पाए जाते हैं। क्लैम्प-ऑन डिज़ाइन आमतौर पर बड़े व्यास के लिए उपयोग किए जाते हैं जहां सेंसर पाइप के बाहरी हिस्से में लगाए जाते हैं, आदि।

अल्ट्रासोनिक जल मीटर आमतौर पर बहुत सटीक होते हैं (यदि निर्मित हो), आवासीय मीटर के साथ 0.01 गैलन या 0.001 क्यूबिक फीट तक मापने में सक्षम। इसके अलावा, उनके पास व्यापक प्रवाह माप सीमाएं हैं, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और पहनने के लिए आंतरिक यांत्रिक घटकों की कमी के कारण लंबे जीवनकाल होते हैं। जबकि अमेरिकी जल उपयोगिता बाजार के लिए अपेक्षाकृत नया है, अल्ट्रासोनिक मीटर का उपयोग कई वर्षों से वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया गया है और पारंपरिक यांत्रिक डिजाइनों पर उनके लाभों के कारण व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

प्रीपेड पानी के मीटर
भुगतान पद्धति के आधार पर मीटर प्रीपेड या पोस्टपेड हो सकते हैं। अधिकांश यांत्रिक प्रकार के पानी के मीटर पोस्टपेड प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय और अल्ट्रासोनिक मीटर। प्रीपेड वॉटर मीटर के साथ, उपयोगकर्ता एक वेंडिंग स्टेशन से पानी की दी गई मात्रा के लिए खरीदारी और प्रीपे करता है। क्रेडिट किए गए पानी की मात्रा को आईसी या आरएफ टाइप कार्ड जैसे मीडिया में दर्ज किया जाता है। मुख्य अंतर यह है कि क्या कार्ड को प्रीपेड वॉटर मीटर के प्रसंस्करण भाग से संपर्क करने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में, प्रीपेड वॉटर मीटर वॉटर क्रेडिट इनपुट करने के लिए इंटरफ़ेस के रूप में कीपैड का उपयोग करता है।

रजिस्टर
पानी के मीटर पर कई तरह के रजिस्टर होते हैं। एक मानक रजिस्टर में सामान्य रूप से एक घड़ी के समान एक डायल होता है, मापने की इकाई और उपयोग किए गए पानी की मात्रा को इंगित करने के लिए परिधि के चारों ओर उन्नयन के साथ, यदि कार में ओडोमीटर पहियों के समान प्रदर्शन में सबसे कम अंक से कम है, तो उनका योग है उपयोग की गई कुल मात्रा। आधुनिक रजिस्टर आमतौर पर मापने वाले तत्व से जुड़े मापने वाले कक्ष में चुंबक के बीच एक चुंबकीय युग्मन द्वारा संचालित होते हैं और दूसरा रजिस्टर के नीचे से जुड़ा होता है। रजिस्टर में गियर मापने वाले तत्व की गति को स्वीप हाथ और ओडोमीटर-शैली के पहियों पर प्रदर्शित करने के लिए उचित उपयोग वृद्धि में परिवर्तित करते हैं। कई रजिस्टर में लीक डिटेक्टर भी होता है। यह एक छोटी दिखाई देने वाली डिस्क या हाथ है जिसे ड्राइव चुंबक की घूर्णन गति के करीब बनाया गया है, ताकि बहुत छोटे प्रवाह जो नियमित स्वीप हाथ पर दृष्टिगत रूप से न पहचाने जा सकें, देखे जा सकें।

स्वचालित मीटर रीडिंग के साथ, निर्माताओं ने रेडियो ट्रांसमीटर, रीडिंग स्टोरेज डिवाइस और डेटा लॉगिंग डिवाइस के लिए इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट का उत्पादन करने के लिए पल्स या एनकोडर रजिस्टर विकसित किए हैं। पल्स मीटर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक डिजिटल या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजते हैं। एनकोडर रजिस्टरों में एक इलेक्ट्रॉनिक साधन होता है जो पहियों की स्थिति या संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग प्राप्त करने के लिए रजिस्टर से पूछताछ करने के लिए बाहरी डिवाइस की अनुमति देता है। फुर्तीला मीटर  की कार्यक्षमता देने के लिए खपत डेटा के बार-बार प्रसारण का उपयोग किया जा सकता है।

कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर भी हैं जैसे यांत्रिक पहियों के बजाय एक एलसीडी के साथ मीटर, और विभिन्न रिकॉर्डिंग और नियंत्रक उपकरणों के आउटपुट डेटा या दालों के लिए रजिस्टर। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, समग्रता के अलावा विभिन्न प्रवाह दरों को रिकॉर्ड करने या नियंत्रित करने के लिए आउटपुट अक्सर 4-20 mA एनालॉग होता है।

पानी के मीटर की रीडिंग
अलग-अलग आकार के मीटर रीडिंग के अलग-अलग रेजोल्यूशन को दर्शाते हैं। स्वीप हाथ का एक घुमाव 10 गैलन या 1,000 गैलन (1 से 100 फ़ीट तक) के बराबर हो सकता है।3, 0.1 से 10 मी3). यदि हाथ का एक घुमाव 10 गैलन का प्रतिनिधित्व करता है, तो मीटर में 10 गैलन स्वीप होता है। कभी-कभी व्हील डिस्प्ले के अंतिम नंबर गैर-घूर्णन होते हैं या डायल फेस पर मुद्रित होते हैं। निश्चित शून्य संख्या (संख्याओं) को घूर्णन स्वीप हाथ की स्थिति द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हाथ का एक घुमाव 10 गैलन है, स्वीप हाथ 7 पर है, और व्हील डिस्प्ले 123456 प्लस एक निश्चित शून्य दिखाता है, तो वास्तविक कुल उपयोग 1,234,567 गैलन होगा।

संयुक्त राज्य में अधिकांश उपयोगिता बिल केवल निकटतम 100 या 1,000 गैलन (10 से 100 फ़ीट.3, 1 से 10 मी3), और अक्सर प्रदर्शन पहियों पर केवल सबसे बाईं ओर के 4 या 5 अंक पढ़ते हैं। उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए, वे 1,000-गैलन बिलिंग रिज़ॉल्यूशन के आधार पर 1,234,000 गैलन तक राउंडिंग करते हुए 1,234 को पढ़ेंगे और बिल करेंगे। किसी विशेष आकार के मीटर के लिए सबसे आम गोलाई अक्सर अलग-अलग रंग के नंबर पहियों द्वारा इंगित की जाती है, जिन्हें काला होने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो बिलिंग के लिए सफेद होते हैं।

व्यापकता
कई देशों में आवासीय और वाणिज्यिक पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ पानी के साथ औद्योगिक स्व-आपूर्ति के लिए पानी की मीटरिंग आम है। हालांकि, यह सिंचित कृषि में कम आम है, जो दुनिया भर में पानी का प्रमुख उपयोगकर्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पानी की मीटरिंग भी असामान्य है, हालांकि विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में सफल मीटरिंग के उदाहरण हैं, जैसे अल सल्वाडोर में। यूनाइटेड किंगडम में जल आपूर्ति और स्वच्छता को छोड़कर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिताओं द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की मीटरिंग अधिकांश विकसित देशों में आम है, जहां केवल लगभग 52% उपयोगकर्ताओं को मीटर लगाया जाता है। कुछ विकासशील देशों में मीटरिंग बहुत आम है, जैसे चिली में जल आपूर्ति और स्वच्छता में जहां यह 96% है, जबकि अन्य में यह अभी भी कम है, जैसे अर्जेंटीना में जल आपूर्ति और स्वच्छता।

विकासशील देशों में चयनित शहरों में आवासीय जल मीटरिंग का प्रतिशत इस प्रकार है:
 * सैंटियागो डी चिली में 99% (1998)
 * एबिजान, आइवरी कोस्ट (1987) में 96%
 * ग्वाटेमाला के शहरों में 62% (2000)
 * पाँच, पेरू में 30% (1991)
 * काठमांडू, नेपाल में 28% (2001)
 * ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 2% (1992)

लगभग दो-तिहाई ओईसीडी देशों में 90% से अधिक एकल-परिवार वाले घर हैं। कुछ अपने अपार्टमेंट की मीटरिंग का विस्तार भी कर रहे हैं (जैसे, फ्रांस और जर्मनी)।

लाभ
पैमाइश के लाभ यह हैं कि:


 * वॉल्यूमेट्रिक मूल्य निर्धारण के साथ यह जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है,
 * यह वितरण नेटवर्क में पानी के रिसाव का पता लगाने में मदद करता है, इस प्रकार गैर-राजस्व पानी की मात्रा को कम करने के लिए एक आधार प्रदान करता है;
 * यह गरीबों को पानी सब्सिडी के मात्रा-लक्ष्यीकरण के लिए एक पूर्व शर्त है।

लागत
पैमाइश की लागत में शामिल हैं:


 * मीटर खरीदने, लगाने और बदलने के लिए निवेश लागत,
 * मीटर रीडिंग के लिए आवर्ती लागत और मासिक फ्लैट शुल्क के आधार पर बिल के बजाय खपत के आधार पर बिल जारी करना।

जबकि आवासीय मीटर खरीदने की लागत कम है, मीटरिंग की कुल आजीवन लागत अधिक है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक फ्लैट के लिए मीटर के साथ बड़ी इमारतों में रेट्रोफिटिंग फ्लैटों में प्रमुख और इस प्रकार महंगा नलसाजी कार्य शामिल हो सकता है।

समस्याएं
पैमाइश से जुड़ी समस्याएं विशेष रूप से आंतरायिक जल आपूर्ति के मामले में उत्पन्न होती हैं, जो कई विकासशील देशों में आम है। दबाव में अचानक बदलाव मीटर को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है कि विकासशील देशों के शहरों में कई मीटर काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ प्रकार के मीटर उम्र बढ़ने के साथ कम सटीक हो जाते हैं, और यदि दोषपूर्ण मीटरों को नियमित रूप से नहीं बदला जाता है, तो खपत कम होने से राजस्व कम होता है। कई प्रकार के मीटर वायु प्रवाह को भी पंजीकृत करते हैं, जिससे खपत का अधिक पंजीकरण हो सकता है, विशेष रूप से आंतरायिक आपूर्ति वाली प्रणालियों में, जब पानी की आपूर्ति फिर से स्थापित हो जाती है और आने वाला पानी मीटर के माध्यम से हवा को धक्का देता है।

पानी के मीटर हवा और पानी के बीच अंतर नहीं करते हैं, दोनों को द्रव के रूप में गिना जाता है। दो नियम हैं जहां पानी कंपनियां और मीटर निर्माता अनुपालन नहीं करते हैं और पानी के लिए हवा चार्ज करते हैं। मीटर के माध्यम से हवा/वाष्प के मार्ग को रोकने के लिए एक माप प्रणाली एक प्रभावी वायु/वाष्प एलिमिनेटर या अन्य स्वचालित साधनों से सुसज्जित होगी। रेफरी। [हैंडबुक 44 - 2019 3.30। S.2.1.] मीटर में प्रवेश करने से पहले तरल में निहित किसी भी हवा या अघुलनशील गैसों के उचित उन्मूलन के लिए मापन प्रणाली में एक गैस उन्मूलन उपकरण शामिल होगा।

खपत पर प्रभाव
पानी की खपत पर पैमाइश और पानी की कीमत के प्रभाव के बारे में असहमति है। मीटर्ड पानी की मांग की कीमत लोच स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बहुत भिन्न होती है। अगर पानी का बिल घरेलू खर्च के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है तो खपत पर वॉल्यूमेट्रिक पानी के मूल्य निर्धारण का प्रभाव अधिक होता है।

यूके से सबूत हैं कि मीटर स्थापित होने पर लगभग 10% की खपत में तत्काल गिरावट आई है, हालांकि ज्यादातर मामलों में मीटर की स्थापना से पहले खपत को सीधे मापा नहीं जाता है, इसलिए लाभ अनिश्चित हैं। जबकि यूके में मीटर वाले पानी के उपयोगकर्ता बिना मीटर वाले उपयोगकर्ताओं की तुलना में कम उपयोग करते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में मीटरिंग 1990 से पहले बने घरों के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए मीटर्ड ग्राहक कुछ हद तक एक स्व-चयन समूह हैं। इस बात की भी चिंता है कि पानी की मीटरिंग सामाजिक रूप से प्रतिगामी हो सकती है, क्योंकि कम आय वाले घरवाले जल दक्षता उपायों में निवेश करने में कम सक्षम होते हैं और पानी की गरीबी का अनुभव कर सकते हैं (यह परिभाषित किया गया है कि जब कोई घर पानी और सीवेज सेवाओं पर शुद्ध आय का 3% से अधिक खर्च करता है ). हैम्बर्ग, जर्मनी में, 1992 में मीटर वाले फ्लैटों (112 लीटर/व्यक्ति/दिन) के लिए घरेलू पानी की खपत बिना मीटर वाले फ्लैटों (137 लीटर/व्यक्ति/दिन) की तुलना में 18% कम थी।

यह भी देखें

 * उन्नत पैमाइश अवसंरचना
 * अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन
 * स्वचालित मीटर रीडिंग
 * अंकुश बॉक्स
 * पेय जल
 * बिजली का मीटर
 * प्रवाह की माप
 * गैस - मीटर
 * मीटर डेटा प्रबंधन
 * सार्वजनिक उपयोगिता
 * आवासीय पानी का उपयोग
 * यूटिलिटी सबमीटर
 * जल संरक्षण

अग्रिम पठन

 * American Water Works Association Manual of Water Supply Practices Manual M6, Water Meters — Selection, Installation, Testing, and Maintenance, ISBN 1-58321-017-2
 * American Water Works Association standards C700-02: Cold-Water Meters—Displacement Type, Bronze Main Case
 * American Water Works Association standards C701-02: Cold-Water Meters—Turbine Type
 * American Water Works Association standards C702-01: Cold-Water Meters—Compound Type
 * American Water Works Association standards C703-96: Cold-Water Meters—Fire Service Type
 * American Water Works Association standards C707-05: Encoder-Type Remote-Registration Systems for Cold-Water Meters
 * American Water Works Association standards C708-05: Cold-Water Meters Multijet Type

बाहरी संबंध
Manual Water Meters http://watflux.in/manual-water-meters/


 * Water Measurement Manual of the United States Bureau of Reclamation
 * How to read different size water meters (PDF file)
 * How Meter Keeps Tab On The Water You Use, Popular Science, July 1950 very detailed article with good illustrations
 * Typical Prepaid water meter introduction(PDF file)
 * Kosher Smart Water Meters