नाभिकीय गलाव

एक परमाणु मेल्टडाउन (कोर मेल्टडाउन, कोर मेल्ट एक्सीडेंट, मेल्टडाउन या आंशिक कोर मेल्ट ) एक गंभीर परमाणु रिएक्टर है परमाणु और विकिरण दुर्घटनाएं और घटनाएं जो अति ताप से परमाणु रिएक्टर कोर क्षति में परिणाम देती हैं। परमाणु मंदी शब्द को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है या संयुक्त राज्य परमाणु नियामक आयोग द्वारा। इसे परमाणु रिएक्टर के कोर के आकस्मिक पिघलने के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, हालाँकि, और सामान्य उपयोग में कोर के पूर्ण या आंशिक पतन के संदर्भ में है।

एक कोर मेल्टडाउन दुर्घटना तब होती है जब एक परमाणु रिएक्टर द्वारा उत्पन्न गर्मी शीतलन प्रणाली द्वारा हटाई गई गर्मी से उस बिंदु तक अधिक हो जाती है जहां कम से कम एक परमाणु ईंधन तत्व अपने पिघलने बिंदु से अधिक हो जाता है। यह ईंधन तत्व की विफलता से अलग है, जो उच्च तापमान के कारण नहीं होता है। मेल्टडाउन कूलेंट के नुकसान, कूलेंट दबाव में कमी, या कम कूलेंट प्रवाह दर के कारण हो सकता है या एक क्रिटिकलिटी भ्रमण का परिणाम हो सकता है जिसमें रिएक्टर एक शक्ति स्तर पर संचालित होता है जो इसकी डिजाइन सीमा से अधिक होता है। वैकल्पिक रूप से, एक बाहरी आग कोर को खतरे में डाल सकती है, जिससे मेल्टडाउन हो सकता है।

एक बार जब एक रिएक्टर के ईंधन तत्व पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो ईंधन आवरण भंग हो जाता है, और परमाणु ईंधन (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, या थोरियम) और विखंडन उत्पाद (जैसे सीज़ियम-137, क्रिप्टन -85, या आयोडीन -131) ) ईंधन के भीतर के तत्व शीतलक में निकल सकते हैं। बाद की विफलताएं इन रेडियोआइसोटोपों को रोकथाम की और परतों को भंग करने की अनुमति दे सकती हैं। कोर के अंदर सुपरहीट भाप और गर्म धातु से ईंधन-शीतलक संपर्क हो सकता है। एक मेल्टडाउन को बहुत गंभीर माना जाता है क्योंकि रेडियोधर्मी सामग्री के सभी नियंत्रण को भंग करने और प्राकृतिक वातावरण में भागने (या छोड़ने) की क्षमता होती है, जिसके परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी संदूषण और गिरावट होती है, और संभावित रूप से आस-पास के लोगों और जानवरों के विकिरण विषाक्तता का कारण बनता है।

कारण
परमाणु ऊर्जा संयंत्र विद्युत जनरेटर चलाने के लिए परमाणु प्रतिक्रिया के माध्यम से कूलिंग सिस्टम (परमाणु रिएक्टर) द्वारा बिजली उत्पन्न करते हैं। यदि उस प्रतिक्रिया से उष्मा को पर्याप्त रूप से नहीं हटाया जाता है, तो रिएक्टर कोर में ईंधन असेंबलियों को पिघलाया जा सकता है। एक रिएक्टर के बंद होने के बाद भी एक मुख्य क्षति की घटना हो सकती है क्योंकि ईंधन क्षय गर्मी का उत्पादन जारी रखता है।

कोर क्षति दुर्घटना रिएक्टर कोर के भीतर परमाणु ईंधन के लिए पर्याप्त शीतलन के नुकसान के कारण होती है। कारण कई कारकों में से एक हो सकता है, जिसमें दबाव-नियंत्रण दुर्घटना, शीतलक की हानि (एलओसीए), एक अनियंत्रित बिजली भ्रमण या, दबाव पोत के बिना रिएक्टरों में, रिएक्टर कोर के भीतर आग शामिल है।. नियंत्रण प्रणालियों में विफलताओं के कारण घटनाओं की एक श्रृंखला हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप कूलिंग का नुकसान हो सकता है। गहराई में रक्षा के समकालीन सुरक्षा सिद्धांत (परमाणु इंजीनियरिंग) | गहन रक्षा यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए सुरक्षा प्रणालियों की कई परतें हमेशा मौजूद हों।

रोकथाम भवन कई सुरक्षा उपायों में से अंतिम है जो पर्यावरण में रेडियोधर्मिता की रिहाई को रोकता है। कई वाणिज्यिक रिएक्टर एक के भीतर समाहित हैं 1.2 to 2.4 m मोटी प्री-स्ट्रेस्ड, स्टील-प्रबलित, एयर-टाइट कंक्रीट संरचना जो तूफान-बल वाली हवाओं और गंभीर भूकंपों का सामना कर सकती है।
 * शीतलक के नुकसान की दुर्घटना में, या तो शीतलक का भौतिक नुकसान होता है (जो आमतौर पर विआयनीकृत पानी, एक अक्रिय गैस, NaK, या तरल सोडियम होता है) या शीतलक की पर्याप्त प्रवाह दर सुनिश्चित करने के लिए एक विधि का नुकसान होता है। कुछ रिएक्टरों में शीतलक की हानि और दबाव-नियंत्रण की हानि निकट से संबंधित हैं। एक दबाव वाले पानी के रिएक्टर में, एक LOCA भी रुके हुए शीतलक के अत्यधिक ताप के कारण या बाद में शीतलक के तेजी से नुकसान के कारण दबाव-नियंत्रण-हानि के कारण भाप के बुलबुले का कारण बन सकता है। फोर्स्ड-ऑफ-सर्कुलेशन दुर्घटना में, एक गैस कूल्ड रिएक्टर के सर्कुलेटर्स (आमतौर पर मोटर या स्टीम चालित टर्बाइन) गैस कूलेंट को कोर के भीतर प्रसारित करने में विफल होते हैं, और हीट ट्रांसफर को मजबूर सर्कुलेशन के इस नुकसान से बाधित किया जाता है, हालांकि प्राकृतिक सर्कुलेशन के माध्यम से संवहन ईंधन को तब तक ठंडा रखेगा जब तक कि रिएक्टर का दबाव कम न हो जाए।
 * प्रेशर-ऑफ़-कंट्रोल दुर्घटना में, सीमित शीतलक का दबाव इसे बहाल करने के साधनों के बिना विनिर्देश से नीचे गिर जाता है। कुछ मामलों में यह गर्मी हस्तांतरण दक्षता (शीतलक के रूप में एक अक्रिय गैस का उपयोग करते समय) को कम कर सकता है और अन्य में ईंधन असेंबलियों (दबाव वाले पानी रिएक्टरों के लिए) के आसपास भाप का एक इन्सुलेट बुलबुला बना सकता है। बाद के मामले में, क्षय गर्मी के कारण भाप के बुलबुले के स्थानीयकृत ताप के कारण, भाप के बुलबुले को ढहाने के लिए आवश्यक दबाव रिएक्टर के डिजाइन विनिर्देशों से अधिक हो सकता है जब तक कि रिएक्टर को ठंडा होने का समय न मिल जाए। (उबलते पानी के रिएक्टरों में इस घटना के घटित होने की संभावना कम होती है, जहां कोर को जान-बूझकर अवसादित किया जा सकता है ताकि आपातकालीन कोर कूलिंग सिस्टम को चालू किया जा सके)। डिप्रेसुराइजेशन फॉल्ट में, एक गैस-कूल्ड रिएक्टर कोर के भीतर गैस का दबाव खो देता है, गर्मी हस्तांतरण दक्षता को कम करता है और ईंधन को ठंडा करने के लिए एक चुनौती पेश करता है; जब तक कम से कम एक गैस परिसंचारक उपलब्ध है, तथापि, ईंधन को ठंडा रखा जाएगा। * एक अनियंत्रित बिजली भ्रमण दुर्घटना में, रिएक्टर प्रतिक्रियाशीलता (परमाणु) में अचानक वृद्धि के कारण रिएक्टर में अचानक बिजली की वृद्धि रिएक्टर डिजाइन विनिर्देशों से अधिक हो जाती है। एक अनियंत्रित शक्ति भ्रमण एक पैरामीटर को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के कारण होता है जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के न्यूट्रॉन गुणन दर को प्रभावित करता है (उदाहरणों में एक नियंत्रण रॉड को बाहर निकालना या मॉडरेटर की परमाणु विशेषताओं को बदलना शामिल है, जैसे तेजी से ठंडा करना)। चरम मामलों में रिएक्टर एक ऐसी स्थिति में आगे बढ़ सकता है जिसे शीघ्र महत्वपूर्ण कहा जाता है। यह विशेष रूप से उन रिएक्टरों में एक समस्या है जिनके पास प्रतिक्रियाशीलता का एक सकारात्मक शून्य गुणांक है, एक सकारात्मक तापमान गुणांक है, जो अति-संचालित हैं, या उनके ईंधन या मध्यस्थों के भीतर अत्यधिक मात्रा में हानिकारक विखंडन उत्पादों को फंसा सकते हैं। इन विशेषताओं में से कई आरबीएमके डिजाइन में मौजूद हैं, और चेरनोबिल आपदा ऐसी कमियों के साथ-साथ गंभीर ऑपरेटर लापरवाही के कारण हुई थी। पश्चिमी प्रकाश जल रिएक्टर बहुत बड़े अनियंत्रित शक्ति भ्रमण के अधीन नहीं हैं क्योंकि शीतलक की हानि कम हो जाती है, बजाय बढ़ने के, कोर प्रतिक्रियाशीलता (प्रतिक्रिया का एक नकारात्मक शून्य गुणांक); क्षणिक, जैसा कि पश्चिमी प्रकाश जल रिएक्टरों के भीतर मामूली बिजली के उतार-चढ़ाव को कहा जाता है, प्रतिक्रियात्मकता में क्षणिक वृद्धि तक सीमित है जो समय के साथ तेजी से घटेगा (लगभग 200% -250% अधिकतम न्यूट्रॉनिक शक्ति कुछ सेकंड के लिए पूर्ण तीव्र होने की स्थिति में) शटडाउन विफलता एक क्षणिक के साथ संयुक्त)।
 * कोर-आधारित आग कोर को खतरे में डालती है और ईंधन असेंबलियों को पिघला सकती है। ग्रेफाइट मॉडरेट रिएक्टर, या लिक्विड-सोडियम कूल्ड रिएक्टर में प्रवेश करने वाली हवा के कारण आग लग सकती है। ग्रेफाइट भी विग्नर ऊर्जा के संचय के अधीन है, जो ग्रेफाइट को ज़्यादा गरम कर सकता है (जैसा कि विंडस्केल आग में हुआ)। हल्के पानी के रिएक्टरों में ज्वलनशील कोर या मॉडरेटर नहीं होते हैं और वे कोर आग के अधीन नहीं होते हैं। मैग्नॉक्स, यूएनजीजी, और उन्नत गैस कूल्ड रिएक्टर प्रकार के रिएक्टर जैसे गैस-कूल्ड नागरिक रिएक्टर, अपने कोर को गैर-प्रतिक्रियाशील कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ढक कर रखते हैं, जो आग का समर्थन नहीं कर सकता है। आधुनिक गैस-कूल्ड नागरिक रिएक्टर हीलियम का उपयोग करते हैं, जो जल नहीं सकता है, और इसमें ईंधन होता है जो पिघलने के बिना उच्च तापमान का सामना कर सकता है (जैसे उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर और कंकड़ बिस्तर मॉड्यूलर रिएक्टर)।
 * बीजान्टिन गलती सहनशीलता और उपकरण और नियंत्रण प्रणालियों के भीतर कैस्केडिंग विफलताएं रिएक्टर संचालन में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जो संभावित रूप से कम नहीं होने पर मुख्य क्षति का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, ब्राउन फेरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने नियंत्रण केबलों को क्षतिग्रस्त कर दिया और शीतलन प्रणाली को मैन्युअल रूप से सक्रिय करने के लिए संयंत्र संचालकों की आवश्यकता थी। थ्री माइल द्वीप दुर्घटना एक भ्रामक जल स्तर गेज के साथ संयुक्त रूप से फंसे हुए खुले पायलट-संचालित दबाव राहत वाल्व के कारण हुई थी, जिसने रिएक्टर ऑपरेटरों को गुमराह किया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य क्षति हुई।

हल्का पानी रिएक्टर (LWRs)
[[File:Graphic TMI-2 Core End-State Configuration.png|thumb|right|324px|The Three Mile Island reactor 2 after the meltdown. • 1. Inlet 2B

• 2. Inlet 1A

• 3. Cavity

• 4. Loose core debris

• 5. Crust

• 6. Previously molten material

• 7. Lower plenum debris

• 8. Possible region depleted in uranium

• 9. Ablated incore instrument guide

• 10. Hole in baffle plate

• 11. Coating of previously molten material on bypass region interior surfaces

• 12. Upper grid damage]]हल्के पानी के परमाणु रिएक्टर के कोर को क्षतिग्रस्त होने से पहले, दो अग्रदूत घटनाएं पहले ही हो चुकी होंगी:
 * एक सीमित दोष (या जटिल आपातकालीन स्थितियों का एक सेट) जो कोर के भीतर गर्मी हटाने की विफलता (ठंडा करने का नुकसान) की ओर जाता है। निम्न जल स्तर कोर को उजागर करता है, जिससे यह गर्म हो जाता है।
 * इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम (ECCS) की विफलता। ईसीसीएस को कोर को तेजी से ठंडा करने और अधिकतम दोष (डिजाइन के आधार पर दुर्घटना) की स्थिति में सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी कल्पना परमाणु नियामक और संयंत्र इंजीनियर कर सकते हैं। हर रिएक्टर के लिए निर्मित ईसीसीएस की कम से कम दो प्रतियां हैं। ईसीसीएस का प्रत्येक प्रभाग (प्रतिलिपि) डिजाइन के आधार पर दुर्घटना का जवाब देने में सक्षम है। नवीनतम रिएक्टरों में ईसीसीएस के चार प्रभाग हैं। यह अतिरेक, या दोहराव का सिद्धांत है। जब तक कम से कम एक ईसीसीएस डिवीजन कार्य करता है, तब तक कोई मुख्य क्षति नहीं हो सकती। ईसीसीएस के कई डिवीजनों में से प्रत्येक में घटकों की कई आंतरिक ट्रेनें हैं। इस प्रकार ईसीसीएस डिवीजनों में आंतरिक अतिरेक है - और उनके भीतर घटकों की विफलताओं का सामना कर सकते हैं।

थ्री माइल द्वीप दुर्घटना आपात स्थितियों का एक जटिल समूह था जिसके कारण मुख्य क्षति हुई। इसका कारण यह था कि गेज रीडिंग जो या तो गलत थी या गलत व्याख्या की गई थी, के कारण आपातकालीन स्थिति के दौरान ईसीसीएस को बंद करने के लिए ऑपरेटरों द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया था; इसने एक और आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी, जिसके कई घंटे बाद, कोर एक्सपोजर और कोर डैमेज की घटना हुई। यदि ईसीसीएस को कार्य करने की अनुमति दी गई होती, तो यह जोखिम और कोर क्षति दोनों को रोक देता। फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के दौरान आपातकालीन शीतलन प्रणाली को शुरू होने के कई मिनट बाद मैन्युअल रूप से बंद कर दिया गया था। यदि ऐसी सीमित गलती होती है, और सभी ईसीसीएस डिवीजनों की पूर्ण विफलता होती है, तो कुआन, एट अल और हास्किन, दोनों दोनों सीमित गलती (शीतलन की हानि) और क्षमता की शुरुआत के बीच छह चरणों का वर्णन करते हैं। रोकथाम में पिघला हुआ कोरियम (परमाणु रिएक्टर) से बचना (एक तथाकथित पूर्ण मेल्टडाउन): ऐसा इसलिए है क्योंकि आरपीवी के निचले प्लेनम में पर्याप्त मात्रा में पानी - रिएक्टर कूलेंट - हो सकता है, और, यह मानते हुए कि प्राथमिक प्रणाली को अवसादित नहीं किया गया है, पानी संभवतः पदार्थ के तरल चरणों में होगा, और इसके परिणामस्वरूप घना होगा, और कोरियम की तुलना में काफी कम तापमान पर। चूँकि कोरियम के तापमान पर एक तरल धातु-सिरेमिक यूटेक्टिक है 2200 to 3200 K, यह तरल पानी में गिरता है 550 to 600 K भाप के भाप विस्फोट का कारण बन सकता है जो अचानक अत्यधिक दबाव और प्राथमिक प्रणाली या आरपीवी की सकल संरचनात्मक विफलता का कारण बन सकता है। हालांकि अधिकांश आधुनिक अध्ययनों का मानना ​​है कि यह शारीरिक रूप से अव्यवहार्य है, या कम से कम असाधारण रूप से असंभाव्य है, हास्किन, एट अल ने कहा कि एक बेहद हिंसक एफसीआई की दूरस्थ संभावना मौजूद है, जो अल्फा-मोड विफलता या सकल विफलता के रूप में संदर्भित है। खुद आरपीवी, और बाद में आरपीवी के ऊपरी प्लेनम को एक मिसाइल के रूप में रोकथाम के अंदर के खिलाफ इजेक्शन, जो संभावित रूप से रोकथाम की विफलता की ओर ले जाएगा और कोर के विखंडन उत्पादों को बाहरी वातावरण में बिना किसी पर्याप्त के जारी करेगा। क्षय हो रहा है। अमेरिकी परमाणु सोसायटी ने TMI-2 दुर्घटना पर टिप्पणी की है, कि लगभग एक-तिहाई ईंधन के पिघलने के बावजूद, रिएक्टर पोत ने अपनी अखंडता बनाए रखी और क्षतिग्रस्त ईंधन को समाहित किया।
 * 1) कोर का खुलासा - एक क्षणिक, परेशान, आपातकालीन, या सीमित गलती की स्थिति में, एलडब्लूआर को स्वचालित रूप से दौड़ना (एक एससीआरएएम सभी नियंत्रण छड़ों का तत्काल और पूर्ण सम्मिलन होता है) और ईसीसीएस को स्पिन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रिएक्टर थर्मल पावर को बहुत कम कर देता है (लेकिन इसे पूरी तरह से नहीं हटाता है); यह देरी से कोर खुला हो जाता है, जिसे उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जब ईंधन की छड़ें अब शीतलक द्वारा कवर नहीं की जाती हैं और गर्म होना शुरू हो सकती हैं। जैसा कि कुआन कहते हैं: बिना किसी आपातकालीन कोर कूलेंट इंजेक्शन के एक छोटे से ब्रेक LOCA में, कोर अनकवरी [एसआईसी] आम तौर पर ब्रेक की शुरुआत के लगभग एक घंटे बाद शुरू होती है। यदि रिएक्टर शीतलक पंप नहीं चल रहे हैं, तो कोर का ऊपरी भाग भाप के वातावरण में उजागर हो जाएगा और कोर का ताप शुरू हो जाएगा। हालांकि, यदि शीतलक पंप चल रहे हैं, तो कोर को भाप और पानी के दो-चरण के मिश्रण से ठंडा किया जाएगा, और ईंधन की छड़ों के गर्म होने में देरी होगी, जब तक कि दो-चरण मिश्रण में लगभग सभी पानी वाष्पीकृत न हो जाए। TMI-2 दुर्घटना से पता चला कि रिएक्टर कूलेंट पंपों का संचालन लगभग दो घंटे तक दो चरण के मिश्रण को वितरित करने के लिए किया जा सकता है जो कोर हीटअप को रोक सकता है। # पूर्व-नुकसान गर्म - पानी के उबलने की भरपाई के लिए कोर के माध्यम से या पानी के अलावा कोर के माध्यम से जाने वाले दो-चरण मिश्रण की अनुपस्थिति में, भाप वातावरण में ईंधन की छड़ें 0.3 डिग्री सेल्सियस / के बीच की दर से गर्म होंगी। s (0.5 °F/s) और 1 °C/s (1.8 °F/s) (3)। # ईंधन का गुबाराना और फटना - आधे घंटे से भी कम समय में, चरम कोर तापमान तक पहुंच जाएगा 1100 K. इस तापमान पर ईंधन की छड़ों का जिरकालॉय क्लैडिंग फूल सकता है और फट सकता है। यह कोर डैमेज का पहला चरण है। क्लैडिंग बैलूनिंग कोर के प्रवाह क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अवरुद्ध कर सकता है और शीतलक के प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकता है। हालांकि, कोर के पूर्ण रुकावट की संभावना नहीं है क्योंकि सभी ईंधन छड़ें एक ही अक्षीय स्थान पर गुब्बारा नहीं करती हैं। इस मामले में, पर्याप्त पानी जोड़ने से कोर को ठंडा किया जा सकता है और कोर क्षति की प्रगति को रोका जा सकता है। # रैपिड ऑक्सीडेशन - कोर डैमेज का अगला चरण, लगभग शुरू 1500 K, भाप द्वारा Zircaloy का तेजी से ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, हाइड्रोजन का उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। के ऊपर 1500 K, ऑक्सीकरण से शक्ति क्षय ताप (4,5) से अधिक होती है जब तक कि ऑक्सीकरण दर या तो ज़िरकलोय या भाप की आपूर्ति द्वारा सीमित न हो। # मलबे के बिस्तर का निर्माण - जब कोर में तापमान लगभग पहुँच जाता है 1700 K, पिघला हुआ नियंत्रण सामग्री (1,6) ईंधन की छड़ के निचले हिस्सों के बीच की जगह में प्रवाहित होगी और जम जाएगी जहां तापमान तुलनात्मक रूप से कम है। के ऊपर 1700 K, कोर तापमान कुछ ही मिनटों में ज़िरकालॉय के पिघलने बिंदु तक बढ़ सकता है [2150 K] ऑक्सीकरण दर में वृद्धि के कारण। जब ऑक्सीडाइज्ड क्लैडिंग टूट जाती है, तो पिघली हुई जिरकलॉय, भंग यूओ के साथ2 (1,7) नीचे की ओर प्रवाहित होगा और कोर के ठंडे, निचले क्षेत्र में जम जाएगा। पहले के डाउन-फ्लो से जमी हुई नियंत्रण सामग्री के साथ, स्थानांतरित जिरकालॉय और यूओ2 एक विकासशील संसक्त मलबे के बिस्तर की निचली पपड़ी का निर्माण करेगा। # (कोरियम) निचले प्लेनम में स्थानांतरण - छोटे ब्रेक एलओसीए के परिदृश्य में, कोर स्थानांतरण के समय जहाज के निचले प्लेनम में आम तौर पर पानी का एक पूल होता है। पानी में पिघली हुई कोर सामग्री को छोड़ने से हमेशा बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न होती है। यदि कोर पदार्थों की पिघली हुई धारा जल में तेजी से विखंडित होती है तो भाप के फटने की भी संभावना रहती है। स्थानांतरण के दौरान, पिघले हुए पदार्थ में किसी भी गैर-ऑक्सीकृत जिरकोनियम को भी भाप द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। यदि नियंत्रण सामग्री कोर में पीछे रह जाती है और स्थानांतरित सामग्री निचले प्लेनम में अनबोरेटेड पानी में टूट जाती है, तो पुनरावृत्ति भी एक चिंता का विषय हो सकती है। जिस बिंदु पर कोरियम निचले प्लेनम में स्थानांतरित होता है, हस्किन, एट अल से संबंधित है कि ईंधन-शीतलक इंटरैक्शन (एफसीआई) नामक एक घटना के लिए संभावना मौजूद है, जब कोरियम निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाता है तो प्राथमिक दबाव सीमा को काफी हद तक तनाव या भंग कर देता है। रिएक्टर प्रेशर वेसल (RPV) का प्लेनम।

प्राथमिक दबाव सीमा का उल्लंघन
कोरियम द्वारा प्राथमिक दबाव सीमा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है, इसकी कई संभावनाएं हैं। जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, एफसीआई आरपीवी विफल होने के लिए एक अधिक दबाव वाली घटना का नेतृत्व कर सकता है, और इस प्रकार, प्राथमिक दबाव सीमा विफल हो जाती है। हास्किन एट अल की रिपोर्ट है कि भाप विस्फोट की स्थिति में, अल्फा मोड में ऊपरी प्लेनम की अस्वीकृति की तुलना में निचले प्लेनम की विफलता कहीं अधिक होने की संभावना है। निचले प्लेनम के विफल होने की स्थिति में, विभिन्न तापमानों पर मलबे को कोर के नीचे गुहा में प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। रोकथाम अत्यधिक दबाव के अधीन हो सकता है, हालांकि इससे रोकथाम के विफल होने की संभावना नहीं है। अल्फा-मोड की विफलता से पहले चर्चा किए गए परिणाम सामने आएंगे। यह बहुत संभव है, विशेष रूप से दाबित जल रिएक्टरों में, कि निचले प्लेनम में कोरियम स्थानांतरण के बाद प्राथमिक पाश दाबित रहेगा। जैसे, आरपीवी पर दबाव तनाव भार तनाव के अलावा मौजूद होगा जो पिघला हुआ कोरियम आरपीवी के निचले प्लेनम पर रखता है; जब आरपीवी की धातु पिघले हुए कोरियम की गर्मी के कारण पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाती है, तो यह संभावना है कि तरल कोरियम को दबाव वाली धारा में आरपीवी के नीचे से दबाव के तहत डिस्चार्ज किया जाएगा, साथ में प्रवेशित गैसों के साथ। कोरियम इजेक्शन के इस तरीके से डायरेक्ट कंटेनमेंट हीटिंग (DCH) हो सकता है।
 * भाप का विस्फोट
 * प्रेशराइज्ड मेल्ट इजेक्शन (पीएमई)

गंभीर दुर्घटना पूर्व पोत बातचीत और रोकथाम के लिए चुनौतियां
हस्किन एट अल छह तरीकों की पहचान करता है जिसके द्वारा रोकथाम को विश्वसनीय रूप से चुनौती दी जा सकती है; इनमें से कुछ मोड कोर मेल्ट दुर्घटनाओं पर लागू नहीं होते हैं।

<!--
 * 1) अधिक दबाव
 * 2) गतिशील दबाव (शॉकवेव्स)
 * 3) आंतरिक मिसाइलें
 * 4) बाहरी मिसाइलें (कोर मेल्ट दुर्घटनाओं पर लागू नहीं)
 * 5) मेल्टथ्रू
 * 6) उपमार्ग

मानक विफलता मोड
यदि पिघला हुआ कोर दबाव पोत में प्रवेश करता है, तो सिद्धांत और अनुमान हैं कि तब क्या हो सकता है।

आधुनिक रूसी संयंत्रों में, रोकथाम भवन के तल में एक कोर पकड़ने वाला उपकरण होता है। पिघला हुआ कोर एक बलि धातु की मोटी परत से टकराता है जो पिघल जाएगा, कोर को पतला कर देगा और गर्मी चालकता को बढ़ा देगा, और अंत में पतला कोर को फर्श में पानी के प्रवाह से ठंडा किया जा सकता है। हालाँकि, इस उपकरण का कभी भी पूर्ण पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है। पश्चिमी पौधों में एक वायुरोधी रोकथाम भवन होता है। हालांकि विकिरण नियंत्रण के भीतर उच्च स्तर पर होगा, इसके बाहर की खुराक कम होगी। रोकथाम भवनों को एक दबाव रिलीज वाल्व और फिल्टर के माध्यम से रेडियोन्यूक्लाइड्स जारी किए बिना दबाव को व्यवस्थित रूप से जारी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गैस विस्फोटों को रोकने के लिए रोकथाम के भीतर हाइड्रोजन/ऑक्सीजन पुनः संयोजक भी स्थापित किए गए हैं।

पिघलने की घटना में, RPV पर एक स्थान या क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाएगा, और अंततः पिघल जाएगा। जब यह पिघलता है, तो रिएक्टर के नीचे गुहा में कोरियम डाला जाएगा। हालांकि गुहा को शुष्क रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कई एनयूआरईजी-श्रेणी के दस्तावेज़ ऑपरेटरों को सलाह देते हैं कि ईंधन पिघलने की घटना की स्थिति में गुहा में बाढ़ आ जाए। यह पानी भाप बनकर कंटेनमेंट पर दबाव डालेगा। दबाव को कम रखने के लिए स्वचालित पानी के स्प्रे भाप भरे वातावरण में बड़ी मात्रा में पानी पंप करेंगे। उत्प्रेरक पुनः संयोजक तेजी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वापस पानी में परिवर्तित कर देंगे। कोरियम के पानी में गिरने का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह ठंडा हो जाता है और ठोस अवस्था में लौट आता है।

ईसीसीएस के साथ रोकथाम के भीतर व्यापक जल स्प्रे सिस्टम, जब इसे पुन: सक्रिय किया जाता है, तो ऑपरेटरों को फर्श पर कोर को ठंडा करने और इसे कम तापमान तक कम करने के लिए रोकथाम के भीतर पानी स्प्रे करने की अनुमति मिलेगी।

इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य रेडियोधर्मिता की रिहाई को रोकना है। 1979 में थ्री माइल आइलैंड घटना में, पूरे आयोजन के दौरान प्लांट प्रॉपर्टी लाइन पर खड़े एक सैद्धांतिक व्यक्ति को छाती के एक्स-रे और सीटी स्कैन के विकिरण के बीच लगभग 2 मिलीसीवर्ट (200 मिलीरेम) की खुराक मिली होगी। यह एक अनियंत्रित प्रणाली द्वारा अधिक गैस निकलने के कारण था, जिसे आज, रेडियोन्यूक्लाइड रिलीज को रोकने के लिए सक्रिय कार्बन और HEPA फिल्टर के साथ बैकफिट किया गया होता।

हालांकि, फुकुशिमा की घटना में यह योजना विफल रही। नियंत्रण बनाए रखने के लिए फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऑपरेटरों के प्रयासों के बावजूद, 1-3 इकाइयों में रिएक्टर कोर ज़्यादा गरम हो गए, परमाणु ईंधन पिघल गया और तीन रोकथाम जहाजों को तोड़ दिया गया। रिएक्टर के दबाव वाहिकाओं से हाइड्रोजन छोड़ा गया, जिससे रिएक्टर की इमारतों के अंदर यूनिट 1, 3 और 4 में विस्फोट हुआ जिससे संरचनाओं और उपकरणों को नुकसान पहुंचा और कर्मियों को चोटें आईं। रेडियोन्यूक्लाइड्स को पौधे से वायुमंडल में छोड़ा गया और भूमि और समुद्र पर जमा किया गया। समुद्र में सीधे रिलीज भी थे। चूंकि कोरियम की प्राकृतिक क्षय गर्मी अंतत: संवहन और संवहन के साथ एक संतुलन को कम कर देती है, यह पानी के स्प्रे सिस्टम को बंद करने और रिएक्टर को सुरक्षित भंडारण में डालने के लिए पर्याप्त ठंडा हो जाता है। अत्यधिक सीमित ऑफसाइट रेडियोधर्मिता और दबाव जारी करने के साथ रोकथाम को सील किया जा सकता है। विखंडन उत्पादों के सड़ने के लिए शायद एक दशक के बाद, परिशोधन और विध्वंस के लिए रोकथाम को फिर से खोला जा सकता है।

एक अन्य परिदृश्य संभावित विस्फोटक हाइड्रोजन का निर्माण देखता है, लेकिन रोकथाम के अंदर निष्क्रिय ऑटोकैटलिटिक पुनः संयोजक इसे रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फुकुशिमा में, सामग्री अक्रिय नाइट्रोजन से भरी हुई थी, जो हाइड्रोजन को जलने से रोकती थी; हाइड्रोजन, रोकथाम से रिएक्टर भवन में लीक हो गया, हालांकि, जहां यह हवा के साथ मिश्रित हुआ और फट गया। 1979 के थ्री माइल द्वीप दुर्घटना के दौरान, दबाव पोत के गुंबद में एक हाइड्रोजन बुलबुला बना। प्रारंभिक चिंताएं थीं कि हाइड्रोजन प्रज्वलित हो सकता है और दबाव पोत या यहां तक ​​कि रोकथाम भवन को नुकसान पहुंचा सकता है; लेकिन जल्द ही यह महसूस किया गया कि ऑक्सीजन की कमी ने जलने या विस्फोट को रोक दिया।

सट्टा विफलता मोड
एक परिदृश्य में रिएक्टर प्रेशर वेसल एक बार में विफल हो जाता है, जिसमें कोरियम का पूरा द्रव्यमान पानी के एक पूल (उदाहरण के लिए, शीतलक या मॉडरेटर) में गिर जाता है और भाप का बहुत तेजी से उत्पादन होता है। कंटेनमेंट के भीतर दबाव बढ़ने से अखंडता को खतरा हो सकता है यदि टूटना डिस्क तनाव को दूर नहीं कर सकता है। उजागर ज्वलनशील पदार्थ जल सकते हैं, लेकिन रोकथाम के भीतर कुछ, यदि कोई हो, ज्वलनशील पदार्थ हैं।

एक अन्य सिद्धांत, जिसे 1975 रासमुसेन (वॉश-1400) अध्ययन द्वारा अल्फा मोड विफलता कहा जाता है, ने दावा किया कि भाप रिएक्टर दबाव पोत (आरपीवी) से सिर को उड़ाने के लिए पर्याप्त दबाव पैदा कर सकती है। अगर आरपीवी हेड इससे टकराया तो नियंत्रण को खतरा हो सकता था। (WASH-1400 रिपोर्ट को बेटर-बेस्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था नए अध्ययन, और अब परमाणु नियामक आयोग ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया है और अति महत्वपूर्ण अत्याधुनिक रिएक्टर परिणाम विश्लेषण [SOARCA] अध्ययन तैयार कर रहा है - NUREG-1150 में अस्वीकरण देखें।)

1970 तक, एक परमाणु रिएक्टर की आपातकालीन शीतलन प्रणालियों की क्षमता के बारे में संदेह था, ताकि शीतलक की हानि और ईंधन कोर के परिणामस्वरूप मंदी को रोका जा सके; विषय तकनीकी और लोकप्रिय प्रेसों में लोकप्रिय साबित हुआ। 1971 में, लेख थॉट्स ऑन न्यूक्लियर प्लंबिंग में, पूर्व मैनहट्टन परियोजना परमाणु भौतिकी राल्फ लैप ने चाइना सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल रोकथाम संरचनाओं के माध्यम से संभावित जलन और बाद में वातावरण और पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री (ओं) के पलायन का वर्णन करने के लिए किया था। W. K. Ergen की अध्यक्षता में परमाणु भौतिकविदों के एक समूह द्वारा 1967 की रिपोर्ट से प्राप्त परिकल्पना। कुछ लोगों को डर है कि एक पिघला हुआ रिएक्टर कोर रिएक्टर दबाव पोत और रोकथाम संरचना में प्रवेश कर सकता है और भूजल के स्तर तक नीचे की ओर जल सकता है। यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक संरचना के माध्यम से पिघला हुआ द्रव्यमान किस हद तक पिघल सकता है (हालांकि परीक्षण क्षेत्र उत्तर की फैक्ट शीट में वर्णित हानि-द्रव-परीक्षण रिएक्टर में इसका परीक्षण किया गया था) ). थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना ने वास्तविक पिघले हुए कोर के साथ वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान किया: नियंत्रण छड़ों और अन्य रिएक्टर इंटर्नल द्वारा पिघल के कमजोर पड़ने के कारण छह घंटे से अधिक समय तक संपर्क में रहने के बाद कोरियम रिएक्टर दबाव पोत के माध्यम से पिघलने में विफल रहा, जोर को मान्य करता है कोर डैमेज घटनाओं के खिलाफ गहराई से रक्षा पर।

अन्य रिएक्टर प्रकार
एलडब्ल्यूआर की तुलना में अन्य प्रकार के रिएक्टरों की अलग-अलग क्षमताएं और सुरक्षा प्रोफाइल हैं। इनमें से कई रिएक्टरों की उन्नत किस्मों में स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होने की क्षमता है।

अफ़ीम रिएक्टर
CANDU रिएक्टर, कनाडाई-आविष्कृत ड्यूटेरियम-यूरेनियम डिज़ाइन, कम से कम एक के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, और आम तौर पर दो, बड़े कम तापमान और कम दबाव वाले पानी के जलाशय उनके ईंधन / शीतलक चैनलों के आसपास हैं। पहला बल्क हेवी-वॉटर मॉडरेटर (शीतलक से अलग सिस्टम) है, और दूसरा लाइट-वाटर-फिल्ड शील्ड टैंक (या CANDU रिएक्टर#बेसिक डिज़ाइन और ऑपरेशन वॉल्ट) है। ये बैकअप हीट सिंक या तो पहले स्थान पर (मॉडरेटर हीट सिंक का उपयोग करके) ईंधन के पिघलने को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, या कोर पोत के टूटने से मॉडरेटर को अंततः उबलना चाहिए (शील्ड टैंक हीट सिंक का उपयोग करके)। ईंधन के पिघलने से अलग अन्य विफलता मोड संभवतः एक मेल्टडाउन के बजाय CANDU में घटित होंगे, जैसे कि कैलेंड्रिया का गैर-महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन में विरूपण। सभी कैंडू रिएक्टर मानक पश्चिमी नियंत्रणों के भीतर भी स्थित हैं।

गैस-ठंडा रिएक्टर
यूनाइटेड किंगडम द्वारा निर्मित एक प्रकार का पश्चिमी रिएक्टर, जिसे उन्नत गैस-कूल्ड रिएक्टर (या एजीआर) के रूप में जाना जाता है, सबसे चरम परिस्थितियों को छोड़कर नुकसान-की-शीतलन दुर्घटनाओं या कोर क्षति के लिए बहुत कमजोर नहीं है। अपेक्षाकृत अक्रिय शीतलक (कार्बन डाइऑक्साइड), शीतलक की बड़ी मात्रा और उच्च दबाव, एवीआर रिएक्टर की अपेक्षाकृत उच्च ताप हस्तांतरण दक्षता के आधार पर, सीमित दोष की स्थिति में कोर क्षति के लिए समय सीमा दिनों में मापी जाती है।. शीतलक प्रवाह के कुछ साधनों की बहाली होने से मुख्य क्षति को रोका जा सकेगा।

अन्य प्रकार के अत्यधिक उन्नत गैस कूल्ड रिएक्टर, जिन्हें आमतौर पर उच्च-तापमान गैस-कूल्ड रिएक्टर (HTGRs) के रूप में जाना जाता है, जैसे कि जापानी उच्च-तापमान इंजीनियरिंग परीक्षण रिएक्टर और संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत उच्च तापमान रिएक्टर, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि मेल्टडाउन या कोर की संरचना के कारण कोर क्षति के अन्य रूप शारीरिक रूप से असंभव हैं, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड प्रबलित ग्रेफाइट के हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक ब्लॉक होते हैं जो ट्रिसो या यूरेनियम, थोरियम, या मिश्रित ऑक्साइड के परमाणु ईंधन छर्रों के साथ हीलियम से भरे भूमिगत में दफन होते हैं। एक ठोस रोकथाम के भीतर इस्पात दबाव पोत। हालांकि इस प्रकार का रिएक्टर मेल्टडाउन के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, बैकअप हीट रिमूवल के साधन के रूप में नियमित वायुमंडलीय वायु प्रवाह का उपयोग करके गर्मी हटाने की अतिरिक्त क्षमता प्रदान की जाती है, इसे उष्मा का आदान प्रदान करने वाला से गुजारकर और संवहन के कारण वातावरण में ऊपर उठकर, पूर्ण प्राप्त करके अवशिष्ट गर्मी हटाने। अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा अगली पीढ़ी के परमाणु संयंत्र के लिए चुने गए डिजाइन के रूप में वीएचटीआर को अगले दशक (2009 तक) के भीतर इडाहो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में प्रोटोटाइप और परीक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह रिएक्टर एक गैस को शीतलक के रूप में उपयोग करेगा, जिसका उपयोग प्रक्रिया गर्मी (जैसे हाइड्रोजन उत्पादन में) या गैस टर्बाइनों को चलाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

मूल रूप से पश्चिम जर्मनी (AVR रिएक्टर) द्वारा डिज़ाइन किया गया और अब दक्षिण अफ्रीका द्वारा विकसित एक समान अत्यधिक उन्नत गैस कूल्ड रिएक्टर को PBMR के रूप में जाना जाता है। यह एक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित डिज़ाइन है, जिसका अर्थ है कि ईंधन के डिज़ाइन (धातु आरपीवी के भीतर एक बिस्तर में व्यवस्थित गोलाकार ग्रेफाइट कंकड़ और यूरेनियम, थोरियम, या मिश्रित ट्राइसो (या क्वाड्रिसो) छर्रों से भरे हुए) के कारण मूल क्षति शारीरिक रूप से असंभव है। ऑक्साइड भीतर)। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, HTR-10 द्वारा एक बहुत ही समान प्रकार के रिएक्टर का एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, और इसने शोधकर्ताओं की अपेक्षाओं से परे काम किया है, जिससे चीनियों को फॉलो-ऑन, फुल-स्केल 250 की एक जोड़ी बनाने की योजना की घोषणा करने में मदद मिली है। MWe, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित, एक ही अवधारणा के आधार पर बिजली उत्पादन रिएक्टर। (अधिक जानकारी के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में परमाणु ऊर्जा देखें।)

सीसा और सीसा-बिस्मथ-ठंडा रिएक्टर
हाल ही में भारी तरल धातु, जैसे सीसा या सीसा-बिस्मथ, को रिएक्टर शीतलक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ईंधन और एचएलएम के समान घनत्व के कारण, उत्प्लावकता बलों के कारण एक अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा स्व-हटाने प्रतिक्रिया तंत्र विकसित होता है, जो तापमान की निश्चित सीमा तक पहुंचने पर पैक किए गए बिस्तर को दीवार से दूर ले जाता है और बिस्तर हल्का हो जाता है। आसपास के शीतलक, इस प्रकार तापमान को रोकते हैं जो पोत की संरचनात्मक अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं और स्वीकार्य बिस्तर की गहराई को सीमित करके पुनरावृत्ति क्षमता को भी कम कर सकते हैं।

प्रायोगिक या वैचारिक डिजाइन
परमाणु रिएक्टरों के लिए कुछ डिज़ाइन अवधारणाएँ मेल्टडाउन और परिचालन सुरक्षा के प्रतिरोध पर ज़ोर देती हैं।

पीआईयूएस (हल्का पानी रिएक्टर) डिजाइन, मूल रूप से 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में स्वेड्स द्वारा इंजीनियर किए गए, एलडब्ल्यूआर हैं जो उनके डिजाइन के आधार पर कोर क्षति के प्रतिरोधी हैं। कोई इकाई कभी नहीं बनाई गई है।

बिजली रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी सहित, आपदा क्षेत्रों में और सैन्य मिशनों पर बिजली उत्पादन के लिए TRIGA का एक बड़े पैमाने पर मोबाइल संस्करण, और TRIGA पावर सिस्टम, एक छोटा बिजली संयंत्र और छोटे और दूरस्थ सामुदायिक उपयोग के लिए ताप स्रोत, के पास है इच्छुक इंजीनियरों द्वारा आगे रखा गया है, और उपयोग किए गए यूरेनियम जिरकोनियम हाइड्राइड ईंधन के कारण TRIGA की सुरक्षा विशेषताओं को साझा करते हैं।

हाइड्रोजन मॉडरेट स्व-विनियमन परमाणु ऊर्जा मॉड्यूल, एक रिएक्टर जो यूरेनियम हाइड्राइड को मॉडरेटर और ईंधन के रूप में उपयोग करता है, रसायन विज्ञान और सुरक्षा में TRIGA के समान, इन चरम सुरक्षा और स्थिरता विशेषताओं के पास भी है, और इसने हाल ही में अच्छी रुचि को आकर्षित किया है। बार।

तरल फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर को थोरियम और फ्लोरीन लवण के यूटेक्टिक मिश्रण के रूप में स्वाभाविक रूप से पिघली हुई अवस्था में अपना कोर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे, एक पिघला हुआ कोर इस रिएक्टर प्रकार के संचालन की सामान्य और सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है। यदि कोर ज़्यादा गरम हो जाता है, तो एक धातु प्लग पिघल जाएगा, और पिघला हुआ नमक कोर टैंकों में बह जाएगा जहां यह गैर-महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन में ठंडा हो जाएगा। चूंकि कोर तरल है, और पहले से ही पिघला हुआ है, इसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्नत तरल धातु रिएक्टर, जैसे यूएस इंटीग्रल फास्ट रिएक्टर और रूसी संघ BN-350, BN-600, और BN-800, सभी में बहुत अधिक ताप क्षमता, सोडियम धातु के साथ शीतलक होता है। जैसे, वे एससीआरएएम के बिना कूलिंग के नुकसान और एससीआरएएम के बिना हीट सिंक के नुकसान का सामना कर सकते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से सुरक्षित माना जाता है।

आरबीएमके
सोवियत द्वारा डिज़ाइन किया गया RBMK (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalnyy), केवल रूस और अन्य सोवियत-सोवियत राज्यों में पाया जाता है और अब रूस को छोड़कर हर जगह बंद हो गया है, इसमें नियंत्रण भवन नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं (खतरनाक बिजली के उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति), और आपातकालीन शीतलन है सिस्टम (ECCS) को पश्चिमी सुरक्षा मानकों द्वारा पूरी तरह से अपर्याप्त माना जाता है। चेरनोबिल आपदा में शामिल रिएक्टर एक RBMK था।

RBMK इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम में केवल एक डिवीजन होता है और उस डिवीजन के भीतर थोड़ा अतिरेक होता है। हालांकि RBMK का बड़ा कोर छोटे पश्चिमी LWR कोर की तुलना में कम ऊर्जा-सघन है, इसे ठंडा करना कठिन है। RBMK को सीसा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उच्च तापमान पर भाप और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में, ग्रेफाइट सिनगैस बनाता है और जल गैस पारी के साथ, परिणामी हाइड्रोजन विस्फोटक रूप से जलता है। यदि ऑक्सीजन गर्म ग्रेफाइट से संपर्क करे तो यह जल जाएगा। नियंत्रण छड़ों को ग्रेफाइट के साथ इत्तला दी जाती थी, एक ऐसी सामग्री जो न्यूट्रॉन को धीमा कर देती है और इस प्रकार श्रृंखला प्रतिक्रिया को गति देती है। पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, लेकिन मंदक के रूप में नहीं। यदि पानी उबल कर दूर हो जाता है, तो ठंडक खो जाती है, लेकिन संयम बना रहता है। इसे प्रतिक्रियाशीलता का सकारात्मक शून्य गुणांक कहा जाता है।

RBMK खतरनाक बिजली के उतार-चढ़ाव की ओर जाता है। यदि रिएक्टर अचानक गर्म हो जाए और वे गतिमान हों तो नियंत्रण छड़ें फंस सकती हैं। क्सीनन-135, एक न्यूट्रॉन शोषक विखंडन उत्पाद है, जिसमें कोर में निर्माण करने और कम बिजली के संचालन की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से जलने की प्रवृत्ति होती है। इससे गलत न्यूट्रॉनिक और थर्मल पावर रेटिंग हो सकती है।

RBMK का कोर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ईंधन के ऊपर एकमात्र पर्याप्त ठोस अवरोध कोर का ऊपरी भाग है, जिसे ऊपरी जैविक ढाल कहा जाता है, जो कंक्रीट का एक टुकड़ा है जो नियंत्रण छड़ के साथ और ऑनलाइन ईंधन भरने के लिए प्रवेश छेद के साथ होता है। RBMK के अन्य भागों को कोर से बेहतर परिरक्षित किया गया था। रैपिड शटडाउन (SCRAM) में 10 से 15 सेकंड लगते हैं। पश्चिमी रिएक्टर 1 - 2.5 सेकंड लेते हैं।

परिचालन कर्मचारियों को कुछ वास्तविक समय सुरक्षा निगरानी क्षमता प्रदान करने के लिए पश्चिमी सहायता दी गई है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह आपातकालीन कूलिंग के स्वत: दीक्षा तक विस्तारित है। पश्चिमी स्रोतों से सुरक्षा मूल्यांकन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, और आरबीएमके में कमजोरियों के जवाब में रूसी रिएक्टर विकसित हुए हैं। बहरहाल, कई आरबीएमके अभी भी काम करते हैं।

हालांकि कोर डैमेज होने से पहले कूलेंट के नुकसान की घटना को रोकना संभव हो सकता है, किसी भी कोर डैमेज की घटना से शायद रेडियोधर्मी सामग्री का बड़े पैमाने पर रिलीज होना संभव हो जाएगा।

2004 में यूरोपीय संघ में प्रवेश करने पर, लिथुआनिया को इग्नालिना एनपीपी में अपने दो आरबीएमके को चरणबद्ध करने की आवश्यकता थी, जिसे यूरोपीय परमाणु सुरक्षा मानकों के साथ पूरी तरह से असंगत माना जाता था। देश ने उन्हें विसागिनास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षित रिएक्टरों से बदलने की योजना बनाई।

एमकेईआर
MKER एक आधुनिक रूसी-इंजीनियर चैनल प्रकार का रिएक्टर है जो RBMK का दूर का वंशज है, जिसे लाभों को अनुकूलित करने और मूल की गंभीर खामियों को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

MKER के डिज़ाइन की कई विशिष्ट विशेषताएं इसे एक विश्वसनीय और दिलचस्प विकल्प बनाती हैं। ईंधन भरने के दौरान रिएक्टर ऑनलाइन रहता है, 97-99% तक अपटाइम के साथ रखरखाव के लिए केवल कभी-कभी आउटेज सुनिश्चित करता है। मॉडरेटर डिज़ाइन उच्च बर्नअप दर के साथ कम समृद्ध ईंधन के उपयोग की अनुमति देता है। बेहतर ईंधन निषेचन और पुनर्चक्रण के लिए, नागरिक उपयोग के लिए न्यूट्रोनिक्स विशेषताओं को अनुकूलित किया गया है; और ग्रेफाइट मॉडरेशन हल्के पानी के मॉडरेशन से बेहतर न्यूट्रॉनिक्स प्राप्त करता है। कोर की कम शक्ति घनत्व थर्मल विनियमन को बहुत बढ़ाता है।

सुधारों की एक श्रृंखला MKER की सुरक्षा को पश्चिमी जनरेशन III रिएक्टरों की तुलना में बनाती है: भागों की बेहतर गुणवत्ता, उन्नत कंप्यूटर नियंत्रण, व्यापक निष्क्रिय आपातकालीन कोर कूलिंग सिस्टम, और एक नकारात्मक शून्य गुणांक और एक तेज़-अभिनय रैपिड शटडाउन के साथ बहुत मजबूत रोकथाम संरचना प्रणाली। निष्क्रिय आपातकालीन शीतलन प्रणाली मोटर चालित पंपों के बजाय कोर को ठंडा करने के लिए विश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग करती है। रोकथाम संरचना को गंभीर तनाव और दबाव का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग-वाटर चैनल के पाइप के टूटने की स्थिति में, सामान्य विफलता को रोकने के लिए, चैनल को पानी की आपूर्ति से अलग किया जा सकता है।

एमकेईआर डिजाइन की अत्यधिक बढ़ी हुई सुरक्षा और अद्वितीय लाभ परमाणु विकास के लिए पूर्ण ईंधन-चक्र विकल्पों पर विचार करने वाले देशों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।

वीवर
वीवीईआर एक प्रेशराइज्ड लाइट वॉटर रिएक्टर है जो आरबीएमके की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और सुरक्षित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हल्के पानी का उपयोग एक मॉडरेटर (ग्रेफाइट के बजाय) के रूप में करता है, इसकी परिचालन विशेषताओं को अच्छी तरह से समझा जाता है, और प्रतिक्रियाशीलता का नकारात्मक शून्य गुणांक होता है। इसके अलावा, कुछ सीमांत नियंत्रण से अधिक के साथ बनाए गए हैं, कुछ में गुणवत्तापूर्ण ईसीसीएस सिस्टम हैं, और कुछ को नियंत्रण और उपकरण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड किया गया है। वीवीईआर की वर्तमान पीढ़ियां (वीवीईआर-1000 से शुरू) इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और कंटेनमेंट सिस्टम के पश्चिमी-समतुल्य स्तरों के लिए बनाई गई हैं।

हालांकि, इन सकारात्मक विकासों के साथ, कुछ पुराने VVER मॉडल उच्च स्तर की चिंता पैदा करते हैं, विशेष रूप से VVER-440 V230। VVER-440 V230 में कोई नियंत्रण भवन नहीं है, लेकिन केवल एक संरचना है जो RPV के चारों ओर भाप को सीमित करने में सक्षम है। यह पतले स्टील का आयतन है, शायद 1 - 2 inch मोटाई में, पश्चिमी मानकों द्वारा पूरी तरह से अपर्याप्त। दबाव पोत का आंतरिक भाग सादा मिश्र धातु इस्पात है, जो पानी के संपर्क में है। यदि रिएक्टर पानी के संपर्क में आता है तो इससे जंग लग सकता है। विशिष्टता का एक बिंदु जिसमें वीवीईआर पश्चिम से आगे निकल जाता है, वह है रिएक्टर जल शोधन सुविधा—निःसंदेह, प्राथमिक कूलेंट लूप के भीतर जंग की भारी मात्रा से निपटने के लिए—आरपीवी के धीमे क्षरण का उत्पाद। इस मॉडल को अपर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली के रूप में देखा जाता है।
 * कोई ईसीसीएस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक जीवित रह सकता है 4 in पाइप टूटना (डिजाइन के भीतर उस आकार से बड़े कई पाइप हैं)।
 * छह भाप जनरेटर लूप हैं, अनावश्यक जटिलता जोड़ते हैं।
 * जाहिरा तौर पर भाप जनरेटर लूप को अलग किया जा सकता है, हालांकि, इन लूपों में से किसी एक में ब्रेक होने की स्थिति में। संयंत्र एक पृथक लूप के साथ काम कर सकता है - कुछ पश्चिमी रिएक्टरों में पाई जाने वाली विशेषता।

बुल्गारिया में कई VVER-440 V230 मॉडल थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बैकफिट करने के बजाय यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बंद करने का विकल्प चुना और इसके बजाय नए VVER-1000 मॉडल बना रहे हैं। रूस और CIS सहित कई गैर-यूरोपीय संघ राज्य V230 मॉडल का रखरखाव करते हैं। इनमें से कई राज्यों ने रिएक्टरों को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय, ईसीसीएस स्थापित करने, मानक प्रक्रियाओं को विकसित करने और उचित उपकरण और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का विकल्प चुना है। हालांकि कारावासों को रोकथाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, एक सीमित गलती के परिणामस्वरूप मुख्य क्षति को बहुत कम किया जा सकता है।

VVER-440 V213 मॉडल सोवियत परमाणु सुरक्षा मानकों के पहले सेट के लिए बनाया गया था। इसमें एक मामूली रोकथाम भवन है, और ईसीसीएस सिस्टम, हालांकि पूरी तरह से पश्चिमी मानकों के अनुरूप नहीं हैं, यथोचित व्यापक हैं। पूर्व सोवियत ब्लॉक देशों द्वारा संचालित कई VVER-440 V213 मॉडलों को पूरी तरह से स्वचालित पश्चिमी शैली के इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियों में अपग्रेड किया गया है, जिससे दुर्घटना की रोकथाम के लिए पश्चिमी स्तर पर सुरक्षा में सुधार हुआ है - लेकिन दुर्घटना रोकथाम के लिए नहीं, जो कि पश्चिमी देशों की तुलना में मामूली स्तर का है। पौधे। इन रिएक्टरों को बड़े संशोधनों के बिना संचालन जारी रखने के लिए पश्चिमी मानकों द्वारा पर्याप्त सुरक्षित माना जाता है, हालांकि अधिकांश मालिकों ने परमाणु सुरक्षा के आम तौर पर समकक्ष स्तर तक लाने के लिए बड़े संशोधन किए हैं।

1970 के दशक के दौरान, फ़िनलैंड ने दो VVER-440 V213 मॉडल को पश्चिमी मानकों के लिए बड़ी मात्रा में पूर्ण नियंत्रण और विश्व स्तरीय उपकरण, नियंत्रण मानकों और एक ECCS के साथ कई अनावश्यक और विविध घटकों के साथ बनाया। इसके अलावा, 900-टन आइस कंडेनसर जैसी निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं स्थापित की गई हैं, जो इन दोनों इकाइयों को सुरक्षा के लिहाज से दुनिया में सबसे उन्नत VVER-440s बनाती हैं।

VVER-1000 प्रकार में निश्चित रूप से पर्याप्त पश्चिमी शैली का नियंत्रण है, ECCS पश्चिमी मानकों द्वारा पर्याप्त है, और इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण को पश्चिमी 1970-युग के स्तरों में स्पष्ट रूप से सुधार किया गया है।

चेरनोबिल आपदा
चेरनोबिल आपदा में, ग्रेफाइट [[न्यूट्रॉन मॉडरेटर]] (दो बड़े विस्फोटों द्वारा ईंधन के बड़े हिस्से के फैलाव द्वारा सहायता प्राप्त) से दूर बहने के परिणामस्वरूप पिघला हुआ ईंधन गैर-महत्वपूर्ण बन गया; हालाँकि, इसे ठंडा होने में काफी समय लगा। चेरनोबिल का पिघला हुआ परमाणु रिएक्टर कोर (वह हिस्सा जो रिएक्टर के बाहर उड़ाया नहीं गया था या आग में वाष्पीकृत नहीं हुआ था) कोरियम की गर्मी से बने एक चैनल में बह गया और तहखाने की सबसे निचली मंजिल में घुसने से पहले जम गया। चेरनोबिल में रिएक्टर के तहखाने में, जमे हुए कोर सामग्री का एक बड़ा हाथी का पैर पाया गया, जो मुक्त रूप से बहने वाले कोरियम (परमाणु रिएक्टर) का एक उदाहरण है। समय की देरी, और वातावरण में सीधे उत्सर्जन की रोकथाम (यानी, नियंत्रण निर्माण), रेडियोलॉजिकल रिलीज को कम कर देता। यदि रिएक्टर भवन के तहखाने में प्रवेश किया गया होता, तो भूजल गंभीर रूप से दूषित हो जाता, और इसका प्रवाह संदूषण को दूर तक ले जा सकता था।

चेरनोबिल रिएक्टर एक RBMK प्रकार का था। चेरनोबिल आपदा एक शक्ति भ्रमण के कारण हुई थी जिसके कारण भाप विस्फोट, मेल्टडाउन और व्यापक ऑफसाइट परिणाम हुए। ऑपरेटर त्रुटि और एक दोषपूर्ण शटडाउन सिस्टम ने न्यूट्रॉन गुणन दर में अचानक, बड़े पैमाने पर स्पाइक, न्यूट्रॉन अवधि में अचानक कमी और न्यूट्रॉन आबादी में परिणामी वृद्धि का नेतृत्व किया; इस प्रकार, रिएक्टर की डिजाइन सीमा से परे कोर गर्मी का प्रवाह तेजी से बढ़ा। इसके कारण पानी कूलेंट भाप में चमकने लगा, जिससे रिएक्टर कोर (दो बड़े विस्फोटों में से पहला) के भीतर अचानक अधिक दबाव पैदा हो गया, जिससे कोर के ऊपरी हिस्से का कणिकायन हो गया और ऊपरी जैविक ढाल की अस्वीकृति हो गई। व्यापक रूप से बिखरे हुए पैटर्न में रिएक्टर भवन से कोर मलबे के साथ कोर। रिएक्टर का निचला हिस्सा कुछ हद तक बरकरार रहा; ग्रेफाइट न्यूट्रॉन मॉडरेटर ऑक्सीजन युक्त हवा के संपर्क में था; मॉडरेटर में और खुले ईंधन छड़ों में शीतलक प्रेरित ऑक्सीकरण के बिना छोड़े गए शेष ईंधन छड़ों से अवशिष्ट गर्मी प्रवाह के अलावा बिजली भ्रमण से गर्मी; यह बदले में अधिक गर्मी विकसित करता है और ईंधन की छड़ों के अधिक पिघलने और उसमें निहित विखंडन उत्पादों के बाहर निकलने में योगदान देता है। पिघली हुई कोर सामग्री शुरू में एक अधिक कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में प्रवाहित हुई, जिससे यह शीघ्र क्रांतिकता तक पहुंच गई (वही तंत्र जिसके द्वारा एक विखंडन हथियार फट जाता है, हालांकि बहुत कम दक्षता और परिमाण कम उपज के आदेश के साथ) और जिसके परिणामस्वरूप एक दूसरा, बड़ा तापीय विस्फोट होता है। जिसने आंशिक रूप से विखंडनीय द्रव्यमान को अलग कर दिया और श्रृंखला प्रतिक्रिया को समाप्त कर दिया। पिघले हुए ईंधन की छड़ों के तरलीकृत अवशेष (दो विस्फोटों में छितरे से कम), चूर्णित कंक्रीट और पथ में कोई अन्य वस्तु रिएक्टर भवन के तहखाने में एक जल निकासी पाइप के माध्यम से प्रवाहित हुई और द्रव्यमान में जम गई, हालांकि प्राथमिक खतरा सार्वजनिक सुरक्षा छितरी हुई कोर बाहर फेंको, वाष्पीकृत और गैसीय विखंडन उत्पाद और ईंधन थी, और गैसें मॉडरेटर के ऑक्सीकरण से विकसित हुईं।

हालांकि चेरनोबिल दुर्घटना का गंभीर ऑफ-साइट प्रभाव था, अधिकांश रेडियोधर्मिता इमारत के भीतर बनी रही। यदि भवन को विफल होना था और धूल को पर्यावरण में छोड़ा जाना था, तो विखंडन उत्पादों के दिए गए द्रव्यमान की रिहाई, जो लगभग तीस वर्षों से पुराने हैं, विखंडन उत्पादों के समान द्रव्यमान की रिहाई की तुलना में कम प्रभाव होगा। एक ही रासायनिक और भौतिक रूप) जो परमाणु प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद केवल एक छोटा ठंडा समय (जैसे एक घंटा) से गुजरा था। यदि चेरनोबिल संयंत्र के भीतर फिर से एक परमाणु प्रतिक्रिया होती है (उदाहरण के लिए यदि वर्षा जल को इकट्ठा करना और एक मंदक के रूप में कार्य करना होता है), हालांकि, नए विखंडन उत्पादों में एक उच्च विशिष्ट गतिविधि होगी और इस प्रकार उन्हें छोड़े जाने पर अधिक खतरा पैदा होगा। . दुर्घटना के बाद की परमाणु प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैंकेन, जैसे तहखाने के प्रमुख भागों में न्यूट्रॉन जहर जोड़ना।

प्रभाव
परमाणु मंदी के प्रभाव रिएक्टर में डिज़ाइन की गई सुरक्षा सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। एक आधुनिक रिएक्टर को एक मेल्टडाउन की संभावना को कम करने और किसी के घटित होने पर उसे नियंत्रित करने दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक आधुनिक रिएक्टर में, एक परमाणु मंदी, चाहे आंशिक या कुल, रिएक्टर की रोकथाम संरचना के अंदर समाहित होनी चाहिए। इस प्रकार (यह मानते हुए कि कोई अन्य बड़ी आपदा नहीं होती है) जबकि मेल्टडाउन रिएक्टर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, संभवतः अत्यधिक रेडियोधर्मी सामग्री के साथ पूरी संरचना को दूषित कर देगा, केवल मेल्टडाउन से महत्वपूर्ण रेडियोधर्मिता रिलीज या जनता के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। एक परमाणु मंदी आपदाओं की श्रृंखला का हिस्सा हो सकती है। उदाहरण के लिए, चेरनोबिल दुर्घटना में, जब तक कोर पिघल गया, पहले से ही एक बड़ा भाप विस्फोट और ग्रेफाइट की आग, और रेडियोधर्मी संदूषण का एक बड़ा रिलीज हो चुका था। मेल्टडाउन से पहले, ऑपरेटर वातावरण में रेडियोधर्मी भाप छोड़ कर रिएक्टर में दबाव कम कर सकते हैं। यह मेल्टडाउन को रोकने के इरादे से ताजा ठंडा पानी इंजेक्ट करने की अनुमति देगा।

रिएक्टर डिजाइन
हालांकि सक्रिय सुरक्षा उपायों के अभाव में दाबित जल रिएक्टर परमाणु मंदी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, यह नागरिक परमाणु रिएक्टरों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। असैन्य परमाणु रिएक्टरों में अधिकांश शोध निष्क्रिय परमाणु सुरक्षा विशेषताओं वाले डिजाइनों के लिए है जो कि मेल्टडाउन के लिए कम संवेदनशील हो सकते हैं, भले ही सभी आपातकालीन प्रणालियां विफल हो जाएं। उदाहरण के लिए, कंकड़ बिस्तर रिएक्टरों को डिज़ाइन किया गया है ताकि अनिश्चित काल के लिए शीतलक का पूर्ण नुकसान रिएक्टर को ज़्यादा गरम न करे। जनरल इलेक्ट्रिक ESBWR और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन AP1000 में निष्क्रिय रूप से सक्रिय सुरक्षा प्रणालियाँ हैं। CANDU रिएक्टर में ईंधन (यानी मॉडरेटर और शील्ड टैंक) के आसपास दो कम तापमान और कम दबाव वाली जल प्रणालियाँ हैं जो बैक-अप हीट सिंक के रूप में कार्य करती हैं और मेल्टडाउन और कोर-ब्रीचिंग परिदृश्यों को रोकती हैं। तरल ईंधन वाले रिएक्टरों को टैंकेज में ईंधन की निकासी से रोका जा सकता है, जो न केवल आगे विखंडन को रोकता है बल्कि स्थिर रूप से क्षय गर्मी को दूर करता है, और विखंडन उत्पादों (जो पोस्ट-शटडाउन हीटिंग के स्रोत हैं) को धीरे-धीरे हटाकर। आदर्श यह है कि ऐसे रिएक्टर हों जो निरर्थक सुरक्षा प्रणालियों या मानवीय हस्तक्षेप के बजाय भौतिकी के माध्यम से विफल-सुरक्षित हों।

कुछ तेज ब्रीडर रिएक्टर डिज़ाइन अन्य रिएक्टर प्रकारों की तुलना में मेल्टडाउन के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी मात्रा में विखंडनीय सामग्री और रिएक्टर कोर के अंदर उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह होता है। अन्य रिएक्टर डिज़ाइन, जैसे इंटीग्रल फास्ट रिएक्टर मॉडल EBR II, मेल्टडाउन-प्रतिरक्षा होने के लिए स्पष्ट रूप से इंजीनियर किया गया था। अप्रैल 1986 में, चेरनोबिल की विफलता से ठीक पहले, प्राथमिक पंपों को बिजली बंद करके शीतलक पंपिंग शक्ति के नुकसान का अनुकरण करने के लिए इसका परीक्षण किया गया था। जैसा कि डिजाइन किया गया था, यह लगभग 300 सेकंड में खुद को बंद कर देता है, जैसे ही तापमान उचित संचालन की आवश्यकता से अधिक के रूप में डिजाइन किए गए बिंदु तक बढ़ जाता है। यह अनप्रेशराइज्ड लिक्विड मेटल कूलेंट के क्वथनांक से काफी नीचे था, जिसमें सरल संवहन द्वारा विखंडन उत्पाद रेडियोधर्मिता की गर्मी से निपटने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त शीतलन क्षमता थी। दूसरा परीक्षण, जेनरेटर की आपूर्ति करने वाले सेकेंडरी कूलेंट लूप को जानबूझकर बंद करना, प्राथमिक सर्किट को उसी सुरक्षित शटडाउन से गुजरने का कारण बना। इस परीक्षण ने वाटर-कूल्ड रिएक्टर के स्टीम टर्बाइन सर्किट को खोने के मामले को सिम्युलेटेड किया, शायद एक रिसाव से।

कोर क्षति घटनाएं
यह प्रमुख रिएक्टर विफलताओं की एक सूची है जिसमें रिएक्टर कोर के नुकसान ने भूमिका निभाई:

संयुक्त राज्य
* बोरेक्स-I एक परीक्षण रिएक्टर था जिसे क्रिटिकलिटी भ्रमण का पता लगाने और यह देखने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि क्या रिएक्टर स्वयं को सीमित करेगा। अंतिम परीक्षण में, इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया और पता चला कि रिएक्टर उस समय की भविष्यवाणी की तुलना में बहुत अधिक तापमान पर पहुंच गया।
 * 29 नवंबर 1955 को शीतलक प्रवाह परीक्षण के दौरान EBR-I में रिएक्टर को आंशिक मेल्टडाउन का सामना करना पड़ा।
 * सांता सुसाना फील्ड प्रयोगशाला में सोडियम रिएक्टर प्रयोग एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर था जो 1957 से 1964 तक संचालित था और जुलाई 1959 में कोर मेल्टडाउन का अनुभव करने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक बिजली संयंत्र था।
 * SL-1|स्टेशनरी लो-पॉवर रिएक्टर नंबर वन (SL-1) एक संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का प्रायोगिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था जो 3 जनवरी 1961 को एक महत्वपूर्ण भ्रमण, एक भाप विस्फोट और एक मेल्टडाउन से गुजरा, जिसमें तीन ऑपरेटरों की मौत हो गई।
 * सांता सुसाना फील्ड प्रयोगशाला में SNAP8ER रिएक्टर ने 1964 में एक दुर्घटना में 80% ईंधन की क्षति का अनुभव किया।
 * 1966 में फर्मी 1 प्रायोगिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आंशिक मंदी के कारण रिएक्टर की मरम्मत की आवश्यकता थी, हालांकि बाद में इसने कभी भी पूर्ण संचालन हासिल नहीं किया।
 * सांता सुसाना फील्ड प्रयोगशाला में SNAP8DR रिएक्टर ने 1969 में एक दुर्घटना में लगभग एक तिहाई ईंधन की क्षति का अनुभव किया।
 * 1979 में थ्री माइल द्वीप दुर्घटना, जिसे प्रेस में आंशिक कोर मेल्ट के रूप में संदर्भित किया गया था, कुल विघटन और रिएक्टर 2 के स्थायी बंद का कारण बना। यूनिट 1 ने 2019 तक काम करना जारी रखा।

सोवियत संघ

 * सबसे गंभीर उदाहरण में, 1986 की चेरनोबिल आपदा, डिजाइन की खामियां और ऑपरेटर की लापरवाही के कारण बिजली का भ्रमण हुआ जो बाद में मंदी का कारण बना। चेरनोबिल फोरम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन; विश्व बैंक; और यूक्रेन सरकार, बेलारूस सरकार और रूस सरकार सहित कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से मिलकर) तीव्र विकिरण सिंड्रोम के कारण आपदा ने अट्ठाईस लोगों की जान ले ली, संभवतः भविष्य में अज्ञात समय में चार हजार तक घातक कैंसर हो सकते हैं और रिएक्टर के चारों ओर एक चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपवर्जन क्षेत्र की स्थायी निकासी की आवश्यकता थी।
 * सोवियत पनडुब्बी K-27|K-27, K-140, और सोवियत पनडुब्बी K-431|K-431 सहित कई सोवियत नौसेना के परमाणु समुद्री प्रणोदन ने परमाणु मंदी का अनुभव किया।

जापान

 * मार्च 2011 में 2011 तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के दौरान, बिजली संयंत्र के छह रिएक्टरों में से तीन मेल्टडाउन का सामना करना पड़ा। रिएक्टर नंबर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अधिकांश ईंधन पिघल गया।

स्विट्ज़रलैंड

 * 1969 में चमकता हुआ रिएक्टर, स्विट्जरलैंड।

कनाडा

 * एनआरएक्स (सैन्य), ओंटारियो, कनाडा, 1952 में

यूनाइटेड किंगडम

 * विंडस्केल (सैन्य), सेलफिल्ड, इंग्लैंड, 1957 में (विंडस्केल आग देखें)
 * 1967 में चैपलक्रॉस परमाणु ऊर्जा स्टेशन (नागरिक), स्कॉटलैंड

फ़्रांस

 * 1969 में सेंट-लॉरेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र (नागरिक), फ्रांस
 * 1980 में सेंट-लॉरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट (सिविलियन), फ्रांस

चेकोस्लोवाकिया

 * केएस 150, (नागरिक) 1977 में चेकोस्लोवाकिया के जसलोव्स्के बोहुनिस में

चीन सिंड्रोम
चाइना सिंड्रोम (लॉस-ऑफ-कूलेंट दुर्घटना) एक परमाणु रिएक्टर संचालन दुर्घटना है, जो रिएक्टर के मुख्य घटकों के गंभीर मेल्टडाउन की विशेषता है, जो तब कंटेनमेंट वेसल और हाउसिंग बिल्डिंग के माध्यम से जलते हैं, फिर (लाक्षणिक रूप से) क्रस्ट के माध्यम से (लाक्षणिक रूप से) भूविज्ञान) और मेंटल (भूविज्ञान) पृथ्वी के विपरीत छोर तक पहुँचने तक, चीन में माना जाता है। वाक्यांश रूपक है; कोई रास्ता नहीं है कि कोई कोर पृथ्वी की पपड़ी की कई-किलोमीटर मोटाई में प्रवेश कर सके, और यहां तक ​​कि अगर यह पृथ्वी के केंद्र में पिघल गया, तो यह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के खिलाफ वापस ऊपर की ओर नहीं जाएगा। इसके अलावा, सामग्री के पीछे कोई भी सुरंग अत्यधिक लिथोस्टैटिक दबाव से बंद हो जाएगी। इसके अलावा, महाद्वीपीय यूएस के प्रतिलोभ वास्तव में हिंद महासागर में स्थित हैं, चीन नहीं। वास्तव में, शीतलक परिदृश्य के पूर्ण नुकसान के तहत, कंक्रीट के तहखाने का तेजी से क्षरण चरण लगभग एक घंटे तक रहता है और लगभग एक मीटर की गहराई में आगे बढ़ता है, फिर कई सेंटीमीटर प्रति घंटे तक धीमा हो जाता है, और पूरी तरह से बंद हो जाता है जब कोरियम (परमाणु रिएक्टर) पिघला हुआ कंक्रीट के अपघटन तापमान (लगभग 1,100 डिग्री सेल्सियस) के नीचे ठंडा होता है। पूरा मेल्ट-थ्रू कई दिनों में हो सकता है, यहां तक ​​कि कई मीटर कंक्रीट के माध्यम से भी; कोरियम तब अंतर्निहित मिट्टी में कई मीटर तक प्रवेश करता है, चारों ओर फैलता है, ठंडा होता है और जम जाता है। यह भी संभव है कि पृथ्वी के कोर (मुख्य रूप से यूरेनियम-238, थोरियम-232 और पोटेशियम-40) में पहले से ही रेडियोधर्मी सामग्री की एक हानिरहित सघन प्राकृतिक सांद्रता है, जिसका अर्ध-जीवन 4.47 बिलियन वर्ष, 14.05 बिलियन वर्ष और 1.25 बिलियन वर्ष है। वर्ष क्रमशः।) असली डर, हालांकि, 1979 की फिल्म चीन सिंड्रोम के एक उद्धरण से आया, जिसमें कहा गया था, यह पौधे के नीचे से होते हुए-सैद्धांतिक रूप से चीन तक पिघल जाता है, लेकिन निश्चित रूप से, जैसे ही यह भूजल से टकराता है, यह विस्फोट कर देता है। वायुमंडल में जाता है और रेडियोधर्मिता के बादल भेजता है। मारे गए लोगों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि हवा किस तरफ बह रही थी, पेन्सिलवेनिया के आकार के एक क्षेत्र को स्थायी रूप से निर्जन बना दिया। इसके वास्तविक खतरे का परीक्षण फिल्म की रिलीज के ठीक 12 दिन बाद किया गया था जब पेन्सिलवेनिया के थ्री माइल आइलैंड प्लांट 2 (टीएमआई-2) में मंदी ने एक पिघला हुआ कोर बनाया जो कोरियम (परमाणु रिएक्टर) से पहले 15 मिलीमीटर चीन की ओर चला गया। रिएक्टर दबाव पोत के नीचे। इस प्रकार, TMI-2 रिएक्टर ईंधन और विखंडन उत्पादों ने ईंधन की छड़ों को तोड़ दिया, लेकिन पिघले हुए कोर ने रिएक्टर पोत की रोकथाम को नहीं तोड़ा। मेल्टडाउन के घंटों बाद, हाइड्रोजन बिल्ड-अप के बारे में चिंता ने ऑपरेटरों को गैसीय विखंडन उत्पादों सहित कुछ रेडियोधर्मी गैसों को वातावरण में छोड़ने के लिए प्रेरित किया। विखंडन उत्पादों की रिहाई सामान्य पृष्ठभूमि विकिरण से कम थी, इस प्रकार कोई रेडियोधर्मी संबंधित चोट या बीमारी नहीं थी। रेडियोधर्मिता और इससे संबंधित चोटों और बीमारियों को आसपास के क्षेत्र में 30 साल की अवधि में ट्रैक किया गया, जिसमें कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि कई गलत संचारों के कारण सार्वजनिक भ्रम था, कोई निकासी नहीं हुई थी।

चेरनोबिल आपदा के दौरान इसी तरह की चिंता उत्पन्न हुई: रिएक्टर के नष्ट हो जाने के बाद, पिघलने वाले कोर से एक तरल कोरियम (परमाणु रिएक्टर) द्रव्यमान ने रिएक्टर पोत के कंक्रीट के फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया, जो बब्बलर पूल (एक बड़ा जल जलाशय) के ऊपर स्थित था। आपातकालीन पंपों के लिए, स्टीम पाइप के फटने को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है)। RBMK | RBMK-प्रकार के रिएक्टर में कोर मेल्टडाउन के लिए कोई अनुमति या योजना नहीं थी, और बब्बलर पूल के साथ कोर मास की आसन्न बातचीत से काफी भाप विस्फोट हुआ होगा, जिससे रेडियोधर्मी प्लम का प्रसार और परिमाण बढ़ जाएगा। इसलिए कोरियम के पहुंचने से पहले बब्बलर पूल को खाली करना आवश्यक था। हालाँकि, प्रारंभिक विस्फोट ने नियंत्रण सर्किटरी को तोड़ दिया था जिससे पूल को खाली किया जा सके। चेरनोबिल आपदा#बबलर_पूल इस पूल को खाली करने के लिए आवश्यक हैं, और बाद में बब्बलर पूल के तहखाने के पाइपों में कोरियम द्रव्यमान की छवियों ने उनके कार्यों की समझदारी को मजबूत किया। (अपने मिशन के अत्यधिक जोखिम के बावजूद, सभी तीन कार्यकर्ता इस घटना से लंबे समय तक जीवित रहे: 2005 में हृदय गति रुकने से एक की मृत्यु हो गई, और अन्य दो 2015 तक जीवित रहे। )

इतिहास
1960 के दशक के उत्तरार्ध में निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की प्रणाली अभियांत्रिकी ने औद्योगिक सुरक्षा के प्रश्न उठाए, और चिंता जताई कि एक गंभीर रिएक्टर दुर्घटना से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री वातावरण और पर्यावरण में निकल सकती है। 1970 तक, शीतलक दुर्घटना के नुकसान और ईंधन कोर के परिणामस्वरूप मंदी के प्रभावों से निपटने के लिए परमाणु रिएक्टर की आपातकालीन कोर शीतलन प्रणाली की क्षमता के बारे में संदेह थे; विषय तकनीकी और लोकप्रिय प्रेसों में लोकप्रिय साबित हुआ। 1971 में, लेख थॉट्स ऑन न्यूक्लियर प्लंबिंग में, पूर्व मैनहट्टन प्रोजेक्ट (1942-1946) परमाणु भौतिक विज्ञानी राल्फ लैप ने परमाणु ईंधन छड़ और कोर के शीतलक दुर्घटना के नुकसान के बाद संभावित बर्न-थ्रू का वर्णन करने के लिए चाइना सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया। कंटेनमेंट संरचनाओं को पिघलाने वाले घटक, और बाद में रेडियोधर्मिता सामग्री(ओं) का वायुमंडल और पर्यावरण में पलायन; W. K. Ergen की अध्यक्षता में परमाणु भौतिकविदों के एक समूह द्वारा 1967 की रिपोर्ट से प्राप्त परिकल्पना। घटना में, लैप की काल्पनिक परमाणु दुर्घटना को सिनेमाई रूप से द चाइना सिंड्रोम (1979) के रूप में रूपांतरित किया गया था।

यह भी देखें

 * रिएक्टर दुर्घटना के दौरान परमाणु ईंधन का व्यवहार
 * अन्य रेडियोधर्मिता रिलीज की तुलना में चेरनोबिल
 * चेरनोबिल आपदा प्रभाव
 * उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन
 * अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल
 * नागरिक परमाणु दुर्घटनाओं की सूची
 * परमाणु आपदाओं और रेडियोधर्मी घटनाओं की सूची
 * परमाणु सुरक्षा
 * परमाणु शक्ति
 * परमाणु ऊर्जा बहस
 * स्क्रैम या एससीआरएएम, परमाणु रिएक्टर का आपातकालीन बंद

बाहरी कड़ियाँ

 * Annotated bibliography on civilian nuclear accidents from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues
 * Partial Fuel Meltdown Events