एल्यूमीनियम बिल्डिंग वायरिंग

एल्युमिनियम बिल्डिंग वायरिंग आवासीय निर्माण या घरों के लिए एक प्रकार की विद्युत वायरिंग है जो एल्यूमीनियम विद्युत कंडक्टर का उपयोग करती है। एल्यूमीनियम तांबे की तुलना में वजन अनुपात के लिए बेहतर चालकता प्रदान करता है, और इसलिए इसका उपयोग बिजली के ग्रिड के लिए भी किया जाता है, जिसमें ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन और स्थानीय बिजली वितरण लाइनें, साथ ही कुछ हवाई जहाजों की बिजली तारों के लिए भी शामिल है। उपयोगिता कंपनियों ने 1800 के दशक के अंत से 1900 के प्रारंभ तक बिजली ग्रिड में विद्युत संचरण के लिए एल्यूमीनियम तार का उपयोग किया है। तांबे के तारों पर इसकी लागत और वजन के फायदे हैं। विद्युत पारेषण और वितरण अनुप्रयोगों में एल्यूमीनियम तार आज भी पसंदीदा सामग्री है।

उत्तर अमेरिकी आवासीय निर्माण में, तांबे की ऊंची कीमतों की अवधि के दौरान 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक पूरे घरों में तारों के लिए एल्यूमीनियम तार का इस्तेमाल किया गया था। उस समय बिजली के उपकरण (आउटलेट, स्विच, लाइटिंग, पंखे, आदि) एल्यूमीनियम तार के विशेष गुणों को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किए गए थे, और तार के गुणों से संबंधित कुछ मुद्दे थे, जिससे इंस्टॉलेशन बना रहे थे। एल्यूमीनियम तार के साथ समस्याओं के लिए अतिसंवेदनशील। तार और उपकरणों दोनों के लिए संशोधित विनिर्माण मानकों को समस्याओं को कम करने के लिए विकसित किया गया था। शाखा सर्किट में उपयोग किए जाने वाले इस पुराने एल्यूमीनियम तारों वाले मौजूदा घरों में संभावित आग का खतरा होता है।

सामग्री


1880 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू होने वाले आधुनिक बिजली वितरण प्रणालियों की शुरुआत के तुरंत बाद उपयोग में आने वाली विद्युत पारेषण लाइनों से संबंधित विद्युत उपयोगिताओं द्वारा एल्यूमीनियम तार का उपयोग काफी समय के लिए विद्युत कंडक्टर के रूप में किया गया है। एल्युमीनियम के तार को समान धारा प्रवाहित करने के लिए तांबे के तार की तुलना में बड़े तार गेज की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए तांबे के तार की तुलना में यह अभी भी कम खर्चीला है।

विद्युत कंडक्टरों के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु समान क्रॉस-सेक्शन के तांबे के रूप में प्रवाहकीय के रूप में केवल लगभग 61% हैं, लेकिन एल्यूमीनियम का घनत्व तांबे का 30.5% है। तदनुसार, एक पाउंड एल्यूमीनियम में दो पाउंड तांबे के समान वर्तमान वहन क्षमता होती है। चूँकि तांबे की कीमत वजन के हिसाब से एल्युमीनियम से लगभग तीन गुना अधिक होती है (लगभग USD $3/lb बनाम. USD $1/lb  ), एल्यूमीनियम के तार समान चालकता वाले तांबे के तार की लागत का छठा हिस्सा हैं। विशेष रूप से एल्यूमीनियम तारों का कम वजन इन विद्युत कंडक्टरों को विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिजली वितरण प्रणालियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि सहायक टावरों या संरचनाओं को केवल उसी धारा को ले जाने के लिए तारों के आधे वजन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है।

1 9 60 के दशक की शुरुआत में जब उत्तरी अमेरिका में आवास निर्माण में तेजी आई थी और तांबे की कीमत में तेजी आई थी, तो घरों में कम लोड शाखा सर्किट के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे आकार में उपयोगिता ग्रेड एए-1350 एल्यूमीनियम मिश्र धातु का उपयोग करके एल्यूमीनियम निर्माण तार का निर्माण किया गया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में यूटिलिटी ग्रेड AA-1350 एलॉय एल्युमिनियम से बने तार के निर्माण के लिए शाखा सर्किट कनेक्शन से संबंधित समस्याएं और विफलताएं सतह पर आने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप तार बनाने और आवश्यकता की पहचान के लिए उस मिश्र धातु के उपयोग का पुनर्मूल्यांकन हुआ। नए मिश्र धातुओं के लिए एल्यूमीनियम निर्माण तार का उत्पादन करने के लिए। पहली 8000 श्रृंखला इलेक्ट्रिक कंडक्टर मिश्र धातु, जो अभी भी कुछ अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, 1972 में एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका ( Alcoa ) द्वारा विकसित और पेटेंट कराई गई थी। यह मिश्र धातु, AA-8030 (1973 में ओलिन द्वारा पेटेंट) और AA-8176 (1975 और 1980 में साउथवायर द्वारा पेटेंट) के साथ, तांबे की तरह यांत्रिक रूप से प्रदर्शन करता है।

1970 के दशक के मध्य से पहले स्थापित एल्यूमीनियम वायरिंग वाला एक घर (1972 पूर्व एल्यूमीनियम तार के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी) की संभावना है कि पुराने एए -1350 मिश्र धातु के साथ बनाया गया था जो बिजली संचरण के लिए विकसित किया गया था।एए -1350 एल्यूमीनियम मिश्र धातु घरों में शाखा सर्किट वायरिंग से संबंधित समस्याओं के कारण यांत्रिक गुणों के कारण अधिक प्रवण था, जिसने उस समय उपयोग किए जा रहे विद्युत उपकरणों के परिणामस्वरूप होने वाले विफलताओं के लिए यह अधिक अतिसंवेदनशील बना दिया था।

1977  बेवर्ली हिल्स सपपर क्लब फायर  एक उल्लेखनीय घटना थी जो खराब तरीके से स्थापित एल्यूमीनियम वायरिंग द्वारा ट्रिगर की गई थी।

आधुनिक भवन निर्माण
!-- Deleted image removed: ->

आधुनिक निर्माण के लिए एल्यूमीनियम   बिल्डिंग वायरिंग  को AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु (कभी-कभी नई प्रौद्योगिकी एल्यूमीनियम वायरिंग के रूप में संदर्भित) के साथ निर्मित किया जाता है, जैसे कि   राष्ट्रीय विद्युत कोड  (NEC) जैसे उद्योग मानकों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।बड़े    गेज  फंसे एल्यूमीनियम तार का उपयोग ( # से बड़ाAWG) आधुनिक आवासीय निर्माण के लिए उत्तरी अमेरिका में काफी आम है।एल्यूमीनियम तार का उपयोग    लोअर वोल्टेज सेवा फीडरों के लिए आवासीय अनुप्रयोगों में उपयोगिता से भवन  तक किया जाता है।यह स्थानीय विद्युत उपयोगिता कंपनियों द्वारा निर्दिष्ट सामग्री और विधियों के साथ स्थापित किया गया है।इसके अलावा, एल्यूमीनियम के AA-8000 श्रृंखला मिश्र धातु के साथ बनाए गए बड़े एल्यूमीनियम फंसे इमारत के तार का उपयोग विद्युत सेवाओं (जैसे सेवा ब्रेकर पैनल तक उपयोगिता कनेक्शन से सेवा प्रवेश कंडक्टर) के लिए किया जाता है और उप-पैनल, रेंज के लिए बड़ी शाखा सर्किट के लिए,कपड़े ड्रायर और एयर-कंडीशनिंग इकाइयाँ।

तक सेवा प्रवेश फीडर के लिए उपयोग किया जाता है

संयुक्त राज्य अमेरिका में, AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ बनाए गए ठोस एल्यूमीनियम तारों को राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार 15-ए या 20-ए शाखा सर्किट वायरिंग के लिए अनुमति दी जाती है टर्मिनेशन को एल्यूमीनियम तार के लिए रेट किया जाना चाहिए, जो समस्याग्रस्त हो सकता है।यह विशेष रूप से ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स के साथ किए गए तार कनेक्शन से तार के साथ एक समस्या है।2017 के रूप में ठेठ छोटे शाखा सर्किट वायर आकारों के लिए अधिकांश ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स, यहां तक कि तांबे को एल्यूमीनियम वायरिंग से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए, यहां तक कि एल्यूमीनियम-टू-एल्यूमीनियम कनेक्शन के लिए रेट नहीं किए गए हैं, एक अपवाद के साथ एक अपवाद #63 या #65 में उपयोग किया जाता है।कनाडा लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग के लिए उल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।इसके अलावा, एल्यूमीनियम तार के आकार को एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के बढ़ते प्रतिरोध के कारण एक ही सर्किट के लिए उपयोग किए जाने वाले तांबे के तार की तुलना में बड़ा होना चाहिए।उदाहरण के लिए, मानक प्रकाश जुड़नार की आपूर्ति करने वाला एक 15-ए शाखा सर्किट या तो #1 के साथ स्थापित किया जा सकता हैAWG कॉपर बिल्डिंग वायर या #1एनईसी के अनुसार AWG एल्यूमीनियम बिल्डिंग वायर।हालांकि, उत्तरी अमेरिका में आवासीय निर्माण के लिए छोटे ठोस एल्यूमीनियम शाखा सर्किट वायरिंग का उपयोग लगभग कभी नहीं किया जाता है

पुराने घर
जब यूटिलिटी ग्रेड एए -1350 मिश्र धातु एल्यूमीनियम वायर का उपयोग पहली बार   शाखा सर्किट  वायरिंग में किया गया था, तो 1960 के दशक की शुरुआत में, ठोस एल्यूमीनियम वायर को उसी तरह के विद्युत उपकरणों के साथ तांबे के तार के समान स्थापित किया गया था।

ठोस तारों (15-/20-ए सर्किट) के साथ छोटे शाखा सर्किट के लिए एक विद्युत उपकरण के लिए एक विद्युत तार के विशिष्ट कनेक्शन आमतौर पर डिवाइस पर एक पेंच के चारों ओर तार को लपेटकर बनाए जाते हैं, जिसे   टर्मिनल  भी कहा जाता है, जिसे भी कहा जाता है, और फिर स्क्रू को कसना। लगभग उसी समय स्टील स्क्रू का उपयोग विद्युत उपकरणों के लिए पीतल के शिकंजे की तुलना में अधिक सामान्य हो गया।

समय के साथ, ठोस एल्यूमीनियम तार के साथ इनमें से कई समाप्ति अनुचित कनेक्शन तकनीकों और   डिसिमिलर मेटल्स  के कारण विफल होने लगीं, जिसमें अलग -अलग प्रतिरोध और थर्मल विस्तार के काफी अलग -अलग गुणांक होते हैं, साथ ही ठोस तारों के गुणों के साथ समस्याएं भी होती हैं। इन कनेक्शन विफलताओं ने विद्युत भार के तहत गर्मी उत्पन्न की और ओवरहीट कनेक्शन का कारण बना।

के समाप्ति के लगस पर बड़े फंसे हुए एल्यूमीनियम तार

बड़े आकार के फंसे हुए एल्यूमीनियम तारों में ठोस एल्यूमीनियम तारों के समान ऐतिहासिक समस्याएं नहीं होती हैं, और बड़े आकार के तारों के लिए सामान्य समाप्ति दोहरे रेटेड टर्मिनेशन हैं जिन्हें लूग कहा जाता है।ये लग्स आमतौर पर एक लेपित एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ बनाए जाते हैं, जो या तो एक एल्यूमीनियम तार या एक तांबे के तार को समायोजित कर सकते हैं।उचित समाप्ति के साथ बड़े फंसे हुए एल्यूमीनियम वायरिंग को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि दीर्घकालिक प्रतिष्ठानों ने इसकी विश्वसनीयता साबित की है।

समस्याएं
आवासीय निर्माण में पुराने ठोस एल्यूमीनियम वायरिंग के उपयोग के परिणामस्वरूप विद्युत उपकरणों पर कनेक्शन की विफलताएं हुई हैं,  अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग  (CPSC) के अनुसार घर की आग में फंसाया गया है, और कुछ क्षेत्रों में इसे प्राप्त करना मुश्किल हो सकता हैपुराने एल्यूमीनियम वायरिंग के साथ एक घर के लिए गृहस्वामी बीमा कई संभावित कारण हैं कि ये कनेक्शन विफल क्यों हुए।दो मुख्य कारण अनुचित प्रतिष्ठान (खराब कारीगरी) थे और 1960 के दशक में 1970 के दशक के मध्य में उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम तार के बीच विस्तार के  [[ गुणांक में अंतर और समाप्ति, खासकर जब समाप्ति एक विद्युत उपकरण पर एक स्टील स्क्रू था रिपोर्ट किए गए खतरे पुराने ठोस एल्यूमीनियम शाखा सर्किट वायरिंग से जुड़े होते हैं (छोटे से छोटे no. 8 AWG)

अनुचित प्रतिष्ठान
1960 और 1970 के दशक में स्थापित एल्यूमीनियम तार की कई समाप्ति जो ठीक से स्थापित की गई थी, बिना किसी समस्या के संचालित करना जारी है।हालांकि, भविष्य में समस्याएं विकसित हो सकती हैं, खासकर अगर कनेक्शन शुरू में ठीक से स्थापित नहीं किए गए थे।

अनुचित स्थापना, या गरीब कारीगरी में शामिल हैं: तारों को अलग नहीं करना, एक संक्षारण अवरोधक को लागू नहीं करना, टर्मिनल शिकंजा के चारों ओर तारों को लपेटना नहीं, टर्मिनल स्क्रू के चारों ओर तारों को गलत तरीके से लपेटना, और कनेक्शन शिकंजा पर अपर्याप्त टोक़।कनेक्शन स्क्रू पर  बहुत अधिक  टॉर्क के साथ किए गए कनेक्शन के साथ समस्याएं भी हो सकती हैं क्योंकि यह तार को नुकसान पहुंचाता है, विशेष रूप से नरम एल्यूमीनियम तार के साथ।

विस्तार और रेंगना का गुणांक


एल्यूमीनियम तार से संबंधित अधिकांश समस्याएं आम तौर पर पुराने (1972) एए -1350 मिश्र धातु ठोस एल्यूमीनियम तार से जुड़ी होती हैं, जिसे कभी-कभी पुरानी प्रौद्योगिकी एल्यूमीनियम वायरिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उस तार के गुणों के परिणामस्वरूप तांबे की तुलना में काफी अधिक विस्तार और संकुचन होता है। तार या आधुनिक दिन AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम तार। पुराने ठोस एल्यूमीनियम तार को भी    रेंगना   नामक एक संपत्ति के साथ कुछ समस्याएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप तार स्थायी रूप से विकृत या लोड के तहत समय के साथ आराम करते हैं।

1970 के दशक के मध्य से पहले उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम वायर में कुछ हद तक रेंगने की दर अधिक थी, लेकिन एक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि एल्यूमीनियम तार गंभीर रूप से विस्तार का एक गुणांक था जो इस समय के लिए आमतौर पर इस समय के आसपास पीतल के शिकंजा के बदले में स्टील के शिकंजा से काफी भिन्न होता है। आउटलेट और स्विच जैसे उपकरण। थर्मल लोड के तहत एल्यूमीनियम और स्टील का विस्तार और अनुबंध काफी अलग -अलग दरों पर है, इसलिए एक कनेक्शन ढीला हो सकता है, विशेष रूप से समय के साथ एल्यूमीनियम के रेंगने के साथ संयुक्त शिकंजा के अपर्याप्त टोक़ के साथ स्थापित पुरानी समाप्ति के लिए। समय के साथ ढीले कनेक्शन उत्तरोत्तर खराब हो जाते हैं।

यह चक्र कनेक्शन से थोड़ा ढीला हो जाता है, कनेक्शन पर एक कम संपर्क क्षेत्र के साथ, जो ओवरहीटिंग के लिए अग्रणी होता है, और कंडक्टर और टर्मिनल स्क्रू के बीच इंटरमेटैलिक स्टील/एल्यूमीनियम यौगिकों का गठन करने की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप एक उच्च प्रतिरोध जंक्शन हुआ, जिससे अतिरिक्त ओवरहीटिंग हो गई। हालांकि कई लोगों का मानना ​​है कि ऑक्सीकरण मुद्दा था, अध्ययनों से पता चला है कि इन मामलों में ऑक्सीकरण महत्वपूर्ण नहीं था

विद्युत उपकरण रेटिंग
के साथ पुराने रिसेप्टेक पर पुराने ठोस एल्यूमीनियम तार

1960 के दशक में उपयोग किए जाने वाले कई विद्युत उपकरणों में छोटे सादे स्टील टर्मिनल स्क्रू थे, जिसने उस समय इन उपकरणों को समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए एल्यूमीनियम तारों के लगाव का उपयोग किया था।1960 के दशक के उत्तरार्ध में, Cu/Al (अर्थ कॉपर-एल्यूमीनियम) के रूप में जाना जाने वाला एक डिवाइस विनिर्देश बनाया गया था जो एल्यूमीनियम तार के साथ उपयोग के लिए उपकरणों के लिए निर्दिष्ट मानकों को निर्दिष्ट करता है।इन उपकरणों में से कुछ ने अधिक सुरक्षित रूप से तार को पकड़ने के लिए बड़े अंडरकट स्क्रू टर्मिनलों का उपयोग किया।



दुर्भाग्य से, Cu/Al स्विच और रिसेप्टेकल्स एल्यूमीनियम तार के साथ अच्छी तरह से काम करने में विफल रहे, और CO/ALR (जिसका अर्थ है कॉपर-एल्यूमीनियम, संशोधित) नामक एक नया विनिर्देश बनाया गया था।ये उपकरण पीतल के पेंच टर्मिनलों को नियोजित करते हैं जो एल्यूमीनियम के समान धातु के रूप में कार्य करने और एक समान दर पर विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और शिकंजा और भी गहरे अंडरकट हैं।सीओ/एएलआर रेटिंग केवल मानक प्रकाश स्विच और रिसेप्टेकल्स के लिए उपलब्ध है;Cu/Al सर्किट ब्रेकर और बड़े उपकरणों के लिए मानक कनेक्शन अंकन है।

ऑक्सीकरण
अधिकांश धातुएं (कुछ अपवादों के साथ, जैसे कि  गोल्ड ) हवा के संपर्क में आने पर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीकरण करती हैं।एल्यूमीनियम ऑक्साइड एक विद्युत    कंडक्टर  नहीं है, बल्कि एक विद्युत    इन्सुलेटर  है।नतीजतन, ऑक्साइड परत के माध्यम से   इलेक्ट्रॉन  एस के प्रवाह को बहुत बाधित किया जा सकता है।हालांकि, चूंकि ऑक्साइड परत केवल कुछ नैनोमीटर मोटी है, इसलिए जोड़ा प्रतिरोध अधिकांश परिस्थितियों में ध्यान देने योग्य नहीं है।जब एल्यूमीनियम तार को ठीक से समाप्त कर दिया जाता है, तो यांत्रिक कनेक्शन एक उत्कृष्ट विद्युत कनेक्शन बनाने के लिए ऑक्साइड की पतली, भंगुर परत को तोड़ता है।जब तक इस कनेक्शन को ढीला नहीं किया जाता है, तब तक ऑक्सीजन के लिए आगे ऑक्साइड बनाने के लिए कनेक्शन बिंदु में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं है।



यदि अपर्याप्त टोक़ को इलेक्ट्रिकल डिवाइस टर्मिनेशन स्क्रू पर लागू किया जाता है या यदि डिवाइस सह/ALR रेटेड नहीं हैं (या ब्रेकर और बड़े उपकरणों के लिए कम से कम Cu/Al-Rated) तो यह एल्यूमीनियम तार का अपर्याप्त कनेक्शन हो सकता है।इसके अलावा, पुराने एल्यूमीनियम तार और स्टील समाप्ति शिकंजा कनेक्शन के थर्मल विस्तार दरों में महत्वपूर्ण अंतर के कारण समय के साथ तार पर कुछ अतिरिक्त ऑक्साइड के गठन की अनुमति मिल सकता है।हालांकि, ऑक्सीकरण एल्यूमीनियम तार समाप्ति की विफलताओं में एक पर्याप्त कारक नहीं पाया गया था

एल्यूमीनियम और तांबे के तारों में शामिल होना
एक और मुद्दा तांबे के तार के लिए एल्यूमीनियम तार का जुड़ाव है।एल्यूमीनियम तारों की सतह पर होने वाले ऑक्सीकरण के अलावा, जो एक खराब कनेक्शन का कारण बन सकता है, एल्यूमीनियम और तांबा असंतुष्ट धातु हैं।नतीजतन,  गैल्वेनिक संक्षारण  एक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में हो सकता है, जिससे ये कनेक्शन समय के साथ अस्थिर हो जाते हैं।

उन्नयन और मरम्मत
कई अपग्रेड या मरम्मत पुराने पूर्व 1970 के दशक के एल्यूमीनियम शाखा सर्किट वायरिंग वाले घरों के लिए उपलब्ध हैं:
 * पूरी तरह से तांबे के तारों के साथ घर को फिर से तैयार करना (आमतौर पर लागत निषेधात्मक)
 * पिग-टेलिंग जिसमें मूल एल्यूमीनियम तार के लिए तांबे के तार (पिगटेल) की एक छोटी लंबाई को विभाजित करना शामिल है, और फिर मौजूदा विद्युत उपकरण में तांबे के तार को संलग्न करना शामिल है।मौजूदा एल्यूमीनियम तार के लिए तांबे के पिगटेल के विभाजन को विशेष समेटना कनेक्टर्स, विशेष लघु लूग-टाइप कनेक्टर्स, या अनुमोदित   ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स  (विशेष स्थापना प्रक्रियाओं के साथ) के साथ पूरा किया जा सकता है।पिग-टेलिंग आम तौर पर समय और पैसा बचाता है, और जब तक वायरिंग खुद क्षतिग्रस्त नहीं होती है, तब तक संभव है

के साथ किया गया!-- Deleted image removed: में पुराने एल्यूमीनियम शाखा सर्किट तारों से तांबे के पिगटेल को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं ->

हालांकि,  अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग  (CPSC) वर्तमान में पिग-टेलिंग विधि का उपयोग करके एक स्थायी मरम्मत के लिए केवल दो विकल्पों की सिफारिश करता है।अधिक व्यापक रूप से परीक्षण की गई विधि विशेष crimp-on कनेक्टर का उपयोग करती है जिसे Copalum कनेक्टर कहा जाता है।अप्रैल 2011 तक, CPSC ने लघु LUG- प्रकार के कनेक्टर को भी मान्यता दी है जिसे एल्यूमिकॉन कनेक्टर कहा जाता है CPSC    वायर नट  एक  अस्थायी मरम्मत  के साथ पिगटेल के उपयोग पर विचार करता है, और यहां तक ​​कि एक अस्थायी मरम्मत के रूप में भी विशेष स्थापना प्रक्रियाओं की सिफारिश करता है, और नोटों में कहा गया है कि मरम्मत का प्रयास करने के साथ अभी भी खतरे हो सकते हैं।

कोपलम कनेक्टर एक विशेष क्रिमिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं जो तांबे और एल्यूमीनियम तार के बीच एक ठंडा वेल्ड बनाता है, और इसे एक स्थायी, रखरखाव-मुक्त मरम्मत माना जाता है। हालांकि, एक विशेष क्रिमिंग टूल का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए बाड़ों में तारों की पर्याप्त लंबाई नहीं हो सकती है, और परिणामी कनेक्शन कभी -कभी सीमित स्थान (या बॉक्स फिल) के कारण मौजूदा बाड़ों में स्थापित करने के लिए बहुत बड़े होते हैं। अधूरी सतहों के लिए एक संलग्नक एक्सटेंडर स्थापित करना, बाड़े को एक बड़े के साथ बदलना या उपलब्ध स्थान को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त आसन्न बाड़े को स्थापित करना हो सकता है। इसके अलावा, कोपलम कनेक्टर्स को स्थापित करने के लिए महंगा है, विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल खरीदा नहीं जा सकता है और निर्माता द्वारा उनका उपयोग करने के लिए प्रमाणित इलेक्ट्रिशियन, और कभी -कभी इन कनेक्टर्स को स्थापित करने के लिए प्रमाणित स्थानीय इलेक्ट्रीशियन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है।

एल्यूमिकॉन लघु LUG कनेक्टर का उपयोग स्थायी मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है एक इलेक्ट्रीशियन को स्थापित करने के लिए आवश्यक एकमात्र विशेष उपकरण एक विशेष टोक़ पेचकश है जो योग्य विद्युत ठेकेदारों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।कनेक्टर्स सेट स्क्रू पर उचित टोक़ एक स्वीकार्य मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है।हालांकि, एल्यूमिकॉन कनेक्टर्स का उपयोग अन्य तरीकों की तुलना में पुराने एल्यूमीनियम वायरिंग के लिए एक अपेक्षाकृत नया मरम्मत विकल्प है, और इन कनेक्टर्स के उपयोग में कुछ समान या समान समस्याएं हो सकती हैं, जो कोपलम कनेक्टर्स के रूप में सीमित बाड़े के स्थान के साथ हो सकती हैं।

के साथ

विशेष ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स (या   वायर नट ) कॉपर वायर में एल्यूमीनियम में शामिल होने के लिए उपलब्ध हैं, जो   जस्ता  धूल से बने एंटीऑक्सिडेंट यौगिक से पहले से भरे हुए हैं।   सिलिकॉन डाइऑक्साइड  के साथ तारों को हटाने के लिए यौगिक में जोड़ा गया।2014 तक यू.एस. में एल्यूमीनियम और कॉपर ब्रांच सर्किट तारों को जोड़ने के लिए केवल एक ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर रेटेड या उल सूचीबद्ध था, जो आदर्श नहीं है।65 ट्विस्टर अल/क्यू वायर कनेक्टर।इन विशेष ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स में एक विशिष्ट बैंगनी रंग होता है, 1995 के बाद से कॉपर ब्रांच सर्किट वायर कनेक्शन के लिए एल्यूमीनियम के लिए UL सूचीबद्ध किया गया है, और निर्माता के वर्तमान साहित्य के अनुसार रेट्रोफिट में एल्यूमीनियम शाखा सर्किट वायरिंग पर एक तांबे के कंडक्टर के लिए एकदम सही हैं।अनुप्रयोग CPSC अभी भी आदर्श संख्या सहित ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स के उपयोग पर विचार करता है।65 ट्विस्टर अल/सीयू वायर कनेक्टर,  अस्थायी मरम्मत  होने के लिए। CPSC के अनुसार, यहां तक कि (सूचीबद्ध) ट्विस्ट-ऑन कनेक्टर्स का उपयोग करते हुए पुराने एल्यूमीनियम तारों के लिए कॉपर पिगटेल को '' अस्थायी मरम्मत 'के रूप में संलग्न करने के लिए विशेष स्थापना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें वायरिंग और पूर्व-ट्विस्टिंग शामिल हैं।हालांकि, आदर्श सं। के लिए निर्माता के निर्देश।65 ट्विस्ट केवल तारों को पूर्व-ट्विस्ट करने की सिफारिश करता है, और यह नहीं बताता है कि इसकी आवश्यकता है।इसके अलावा, निर्देशों में CPSC द्वारा अनुशंसित तारों को शारीरिक रूप से अलग करने का उल्लेख नहीं है, हालांकि निर्माता वर्तमान साहित्य पूर्व से भरे यौगिक कटौती एल्यूमीनियम ऑक्साइड को बताता है।कुछ शोधकर्ताओं ने इस वायर कनेक्टर के लिए UL लिस्टिंग/परीक्षणों की आलोचना की है, और परीक्षणों के साथ समस्याएं (पूर्व-घुड़सवार) और प्रतिष्ठानों के साथ समस्याएँ बताई गई हैं हालांकि, यह अज्ञात है कि यदि रिपोर्ट की गई स्थापना की समस्याएं अयोग्य व्यक्तियों के साथ इन मरम्मत का प्रयास कर रही थीं, या अनुशंसित विशेष स्थापना प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं कर रही थीं (जैसे कि पुराने एल्यूमीनियम तार के लिए सीपीएससी द्वारा अनुशंसित तारों को पूर्व-ट्विस्टिंग और पूर्व-ट्विस्टिंग, या कम से कम प्री।-स कनेक्टर्स के लिए आदर्श द्वारा अनुशंसित तारों को)।

नए सीओ/एएलआर रेटेड डिवाइस (स्विच और रिसेप्टेकल्स) के उपयोग का उपयोग पुराने उपकरणों को बदलने के लिए किया जा सकता है, जिनमें खतरों को कम करने के लिए एल्यूमीनियम शाखा सर्किट वायरिंग के साथ घरों में उचित रेटिंग नहीं थी इन उपकरणों को कथित तौर पर AA-1350 और AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम तार दोनों के लिए परीक्षण और सूचीबद्ध किया गया है, और राष्ट्रीय विद्युत कोड के अनुसार स्वीकार्य हैं हालांकि, सीओ/एएलआर उपकरणों के कुछ निर्माता इन उपकरणों पर समय -समय पर टर्मिनल स्क्रू की जांच/कसने की सलाह देते हैं, जो अयोग्य व्यक्तियों के लिए प्रयास करने के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और उनके उपयोग की आलोचना एक स्थायी मरम्मत के रूप में है क्योंकि कुछ सीओ/एएलआर डिवाइस विफल हो गए हैं।परीक्षण जब पुरानी प्रौद्योगिकी एल्यूमीनियम तार से जुड़ा हुआ है इसके अलावा, बस सीओ/एएलआर डिवाइस (स्विच और रिसेप्टेकल्स) स्थापित करना संभावित खतरों को संबोधित नहीं करता हैअन्य कनेक्शनों के साथ टेड जैसे कि छत के पंखे, रोशनी और उपकरण।