आकस्मिकता (विद्युत ग्रिड)

विद्युत ग्रिड में, आकस्मिकता एक प्रमुख घटक (उदाहरण के लिए, विद्युत जनरेटर या विद्युत संचरण लाइन) की अप्रत्याशित विफलता है। यह सुरक्षा (विद्युत ग्रिड) को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त रूप से सिस्टम की स्थिति में परिवर्तन का कारण बनता है। कुछ सुरक्षात्मक रिले इस तरह से स्थापित किए जाते हैं कि एक ही गलती के कारण कई अलग-अलग घटक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इस मामले में, समूह में सभी इकाइयों को एक आकस्मिकता के रूप में गिना जाता है।

शब्द का चुनाव इस तथ्य पर जोर देता है कि एक भी गलती सिस्टम को इतनी जल्दी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है कि ऑपरेटर के पास हस्तक्षेप करने का समय नहीं होगा, और इसलिए गलती की प्रतिक्रिया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में रक्षात्मक रूप से पूर्व-निर्मित होनी चाहिए। कुछ स्रोत गड़बड़ी और दोष के साथ एक दूसरे के स्थान पर शब्द का उपयोग करते हैं।

आकस्मिक विश्लेषण
ग्रिड की वर्तमान स्थिति और 'आकस्मिकता चयन' के आधार पर ऑपरेटरों को सुझाव प्रदान करने वाले संचालन केंद्रों पर कंप्यूटर पर आकस्मिक विश्लेषण एप्लिकेशन समय-समय पर चलता है। सॉफ़्टवेयर अलार्म के रूप में क्या होगा यदि परिदृश्यों का उत्तर प्रदान करता है: घटक X की हानि के परिणामस्वरूप Y का Z% से अधिक भार होगा। 1990 के दशक तक एक बड़ी परस्पर जुड़ी प्रणाली के विश्लेषण में कई हजारों आकस्मिक घटनाओं का परीक्षण शामिल था (यदि दोहरी आकस्मिकताओं पर विचार किया गया तो लाखों)। प्रत्येक आकस्मिकता के प्रभाव के लिए एक शक्ति प्रवाह गणना करने की आवश्यकता होती है। पावर सिस्टम की स्थिति में तेजी से बदलाव के कारण एप्लिकेशन का रन मिनटों में पूरा हो जाएगा (30) परिणाम उपयोगी होने के लिए। विशिष्ट रूप से केवल चयनित आकस्मिकताएं, ज्यादातर एकल वाली कुछ दोहरी वाली, प्रक्रिया को तेज करने के लिए मानी जाती हैं। आकस्मिकताओं का चयन इंजीनियरिंग निर्णय का उपयोग कर उन लोगों को चुनना है जिनके कारण सबसे अधिक समस्याएँ हो सकती हैं।

एन-एक्स आकस्मिक योजना
ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए आमतौर पर यह आवश्यक होता है कि कोई भी प्रमुख इकाई विफलता वर्तमान भार की आपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ सिस्टम को छोड़ दे। इस आवश्यकता को पूरा करने वाली प्रणाली को N-1 आकस्मिक मानदंड (N उपकरण के टुकड़ों की संख्या निर्दिष्ट करता है) को पूरा करने के रूप में वर्णित किया गया है। N-2 और N-3 आकस्मिकता क्रमशः 2 या 3 प्रमुख इकाइयों के एक साथ नुकसान के लिए योजना को संदर्भित करती है; यह कभी-कभी महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसे शहर ) के लिए किया जाता है।

N-1 आवश्यकता का उपयोग पूरे नेटवर्क में, उत्पादन से लेकर विद्युत सबस्टेशनों तक किया जाता है। बिजली वितरण स्तर पर, हालांकि, योजनाकार अक्सर अधिक आराम से व्याख्या की अनुमति देते हैं: एक विफलता को कम से कम आपातकालीन स्तर पर लगभग सभी ग्राहकों को बिजली की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए (एएनएसआई सी84.1 की रेंज बी) ), लेकिन नेटवर्क का एक छोटा सा भाग जिसमें मूल दोष है, को लगभग एक घंटे के लिए सेवा रुकावट के साथ मैन्युअल स्विचिंग की आवश्यकता हो सकती है।

आकस्मिक योजना की लोकप्रियता इसके लाभों पर आधारित है:
 * सिस्टम में प्रत्येक एन तत्वों का अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है, किए जाने वाले कार्य की मात्रा को सीमित करता है और विफलता विकल्पों को सरल करता है (जैसे, जनरेटर विफलता, शॉर्ट सर्किट);
 * प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आकस्मिकता से निपटने का एक तरीका प्रदान करती है यदि और जब यह होगा।

N-1 आकस्मिक योजना आम तौर पर उन प्रणालियों के लिए पर्याप्त होती है जिनमें पीक लोड और क्षमता का सामान्य अनुपात (70% से कम) होता है। पर्याप्त रूप से उच्च अनुपात वाली प्रणाली के लिए, N-1 योजना संतोषजनक विश्वसनीयता प्रदान नहीं करेगी, और यहां तक ​​कि N-2 और N-3 मानदंड भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं; इसलिए विश्वसनीयता-आधारित योजना का उपयोग किया जाता है जो व्यक्तिगत आकस्मिकताओं की संभावनाओं पर विचार करता है।

स्रोत


श्रेणी:विद्युत अभियांत्रिकी