वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर

वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी), जिसे संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) भी कहा जाता है, एक समानांतर-जुड़े प्रकार के उपकरण ट्रांसफार्मर हैं। वे मापी जा रही आपूर्ति पर नगण्य भार प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और सटीक माध्यमिक कनेक्टेड मीटरिंग को सक्षम करने के लिए एक सटीक वोल्टेज अनुपात और चरण संबंध रखते हैं।

अनुपात
पीटी को आम तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक तक इसके वोल्टेज अनुपात द्वारा वर्णित किया जाता है। एक 600:120 पीटी 120 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करेगा जब इसकी प्राथमिक वाइंडिंग पर 600 वोल्ट प्रभावित होंगे। मानक माध्यमिक वोल्टेज रेटिंग 120 वोल्ट और 70 वोल्ट हैं, जो मानक माप उपकरणों के साथ संगत हैं।

बोझ और सटीकता
एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण बोझ और सटीकता को आमतौर पर एक संयुक्त पैरामीटर के रूप में बताया जाता है। मीटरिंग स्टाइल पीटी को बिजली ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटे कोर और वीए क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है। इसके कारण मीटरिंग पीटी निचले माध्यमिक वोल्टेज आउटपुट पर संतृप्त हो जाते हैं, जिससे संवेदनशील जुड़े मीटरिंग उपकरणों को ग्रिड गड़बड़ी में पाए जाने वाले बड़े वोल्टेज स्पाइक्स को नुकसान पहुंचाने से बचाया जाता है। 0.3W, 0.6X की रेटिंग वाला एक छोटा PT (फोटो में नेमप्लेट देखें) W लोड (12.5 वॉट) तक का संकेत देगा ) द्वितीयक बोझ के द्वितीयक धारा चरण कोण और अनुपात त्रुटियों दोनों को शामिल करते हुए सटीकता आरेख पर 0.3 प्रतिशत त्रुटि समांतर चतुर्भुज के भीतर होगी। 0.6% सटीकता वाले समांतर चतुर्भुज को छोड़कर एक्स लोड (25 वाट) रेटिंग के लिए भी यही तकनीक लागू होती है।

चिह्न
कुछ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्राइमरी (आमतौर पर हाई-वोल्टेज) कनेक्टिंग तार कई प्रकार के होते हैं। उन्हें एच के रूप में लेबल किया जा सकता है1, एच2 (कभी-कभी एच0 यदि इसे आंतरिक रूप से ग्राउंडेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है) और एक्स1, एक्स 2 और कभी-कभी एक एक्स3 टैप मौजूद हो सकता है. कभी-कभी एक दूसरी पृथक वाइंडिंग (Y1, और2, और3) (और तीसरा (Z1, साथ2, साथ3) समान वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर भी उपलब्ध हो सकता है। प्राथमिक को चरण से जमीन या चरण से चरण से जोड़ा जा सकता है। लो-वोल्टेज उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वाले कैपेसिटिव इंडक्शन से बचने और मानव सुरक्षा के लिए सेकेंडरी को आमतौर पर एक टर्मिनल पर ग्राउंड किया जाता है।

वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्रकार
संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) के तीन प्राथमिक प्रकार हैं: विद्युत चुम्बकीय, संधारित्र, और ऑप्टिकल। विद्युत चुम्बकीय विभव ट्रांसफार्मर एक तार-घाव ट्रांसफार्मर है। संधारित्र वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) एक कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग करता है और विद्युत चुम्बकीय पीटी की तुलना में कम लागत के कारण उच्च वोल्टेज पर उपयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऑप्टिकल सामग्रियों में ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाते हुए इलेक्ट्रो-ऑप्टिक प्रभाव का उपयोग करता है।

कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी), जिसे संधारित्र -युग्मित वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीसीवीटी) के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग बिजली प्रणालियों में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सिग्नल को कम करने और वास्तविक वीटी (वोल्टेज ट्रांसफार्मर) को कम वोल्टेज सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग मीटरिंग/सुरक्षात्मक रिले।

अपने सबसे बुनियादी रूप में, डिवाइस में तीन भाग होते हैं: दो कैपेसिटर जिनमें ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल विभाजित होता है, डिवाइस को लाइन आवृत्ति पर ट्यून करने के लिए एक प्रारंभ करनेवाला, और मीटरिंग उपकरणों के लिए वोल्टेज को अलग करने और आगे कम करने के लिए एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर। या सुरक्षात्मक रिले.

लाइन फ़्रीक्वेंसी के अनुसार विभक्त की ट्यूनिंग समग्र विभाजन अनुपात को कनेक्टेड मीटरिंग या सुरक्षा उपकरणों के बोझ में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील बनाती है। डिवाइस में कम से कम चार टर्मिनल होते हैं: हाई वोल्टेज सिग्नल से कनेक्शन के लिए एक टर्मिनल, एक ग्राउंड टर्मिनल, और दो सेकेंडरी टर्मिनल जो इंस्ट्रूमेंटेशन या सुरक्षात्मक रिले से जुड़ते हैं।

संधारित्र सी1 इसका निर्माण अक्सर श्रृंखला में जुड़े छोटे कैपेसिटर के ढेर के रूप में किया जाता है। यह C पर एक बड़ा वोल्टेज ड्रॉप प्रदान करता है1 और C पर अपेक्षाकृत छोटा वोल्टेज ड्रॉप2. चूँकि अधिकांश वोल्टेज ड्रॉप C पर है1, इससे वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आवश्यक इन्सुलेशन स्तर कम हो जाता है। यह सीवीटी को उच्च वोल्टेज (100 से अधिक) के तहत घाव वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक किफायती बनाता हैkV), क्योंकि बाद वाले को अधिक वाइंडिंग और सामग्री की आवश्यकता होती है।

CVT संचार प्रणालियों में भी उपयोगी है। तरंग जाल के साथ संयोजन में सीवीटी का उपयोग बिजली आवृत्ति से उच्च आवृत्ति संचार संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। यह सबस्टेशनों के बीच संचार करने के लिए, पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क में एक पावर लाइन वाहक संचार बनाता है। सीवीटी को तड़ित पकड़क  के बाद और उच्च-आवृत्ति लाइन ट्रैप से पहले एक बिंदु पर स्थापित किया गया है।