मरकरी वेपर टरबाइन

मरकरी वेपर टरबाइन ऊष्मा इंजन का रूप है जो मरकरी (तत्व) को अपने तापीय चक्र के कार्यशील तरल पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। मरकरी वेपर टरबाइन का उपयोग भाप टरबाइन के साथ संयोजन में किया गया है। विद्युत जनरेटर के लिए संयुक्त चक्र उत्पादन के इस उदाहरण को व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया, क्योंकि उच्च व्यय और यदि मरकरी पर्यावरण में लीक हो जाता है तो स्पष्ट मरकरी विषाक्तता होती है।

मरकरी चक्र केवल भाप चक्र की तुलना में दक्षता में वृद्धि प्रदान करता है क्योंकि उच्च तापमान पर ऊर्जा को रैंकिन चक्र में प्रवेशित किया जा सकता है। धातुकर्म विकास ने केवल भाप संयंत्रों को समय के साथ दक्षता में वृद्धि करने की अनुमति दी है, जिससे मरकरी वेपर टरबाइन अप्रचलित हो गया है। आधुनिक संयुक्त चक्र विद्युत् संयंत्र उत्पादन स्टेशन 61% दक्षता पर कार्य करते हैं, और बाइनरी मरकरी रैंकिन चक्र भाप विद्युत् संयंत्र में निहित कोई भी सुरक्षा समस्या नहीं होती है।

ऐतिहासिक उदाहरण
द इलेक्ट्रिकल इयर बुक, 1937, इसमें व्यावसायिक उपयोग में संचालित मरकरी वेपर टरबाइन का निम्नलिखित विवरण सम्मिलित है: भाप विद्युत् संयंत्र के साथ मरकरी-वेपर टरबाइन को चलाने का लाभ इस तथ्य में निहित है कि सम्पूर्ण चक्र को किसी भी असामान्य दबाव का उपयोग किए बिना तापमान की अधिक विस्तृत श्रृंखला पर कार्य किया जा सकता है। मरकरी टरबाइन से निकलने वाले निकास का उपयोग भाप टरबाइन के लिए भाप एकत्र करने के लिए किया जाता है। हार्टफोर्ड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी (यू.एस.ए.) के पास मरकरी वेपर द्वारा संचालित 10,000 kW टर्बो-जनरेटर है, जो 70 पाउंड प्रति वर्ग इंच (गेज), 880°F पर टरबाइन तक पहुंचता है। मरकरी वेपर 445°F पर संघनित होता है और प्रति घंटे 129,000 पौंड भाप का उपयोग करता है। 280 पौंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर में 735°F तक अत्यधिक गर्म किया जाता है और भाप टर्बाइनों में भेज दिया जाता है। 4 महीने के निरंतर संचालन के समय इस संयंत्र ने प्रति किलोवाट शुद्ध उत्पादन में औसतन लगभग 0.715 पौंड कोयला निकाला, लगभग 43% उत्पादन मरकरी टरबाइन जनरेटर से और 57% भाप संयंत्र से प्राप्त हुआ। फुल-लोड बनाए रखने पर ताप उत्पादन औसत 9800 बीटीयू प्रति नेट किलोवाट [34.8% दक्षता] होती है। ऐसा माना जाता है कि निरीक्षण का व्यय सामान्य भाप संयंत्र की तुलना में कम होगी। मरकरी टरबाइन पर बैक-प्रेशर भाप बॉयलर प्रेशर द्वारा निर्धारित किया जाता है; केवल छोटे वैक्यूम पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि मरकरी प्रणाली में कोई वायु या अन्य गैस नहीं होती है।

विलियम ले रॉय एम्मेट द्वारा डिज़ाइन किए गए विद्युत् संयंत्रों का निर्माण सामान्य विद्युतीय द्वारा किया गया था 1923 और 1950 के मध्य संचालित किया गया था। बड़े संयंत्रों में सम्मिलित हैं:
 * हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट, 1.8 मेगावाट, 1922 में प्रारंभ होकर, 1949 में चरणों में 15 मेगावाट तक बढ़ाया गया।
 * किर्नी जनरेटिंग स्टेशन, न्यू जर्सी, 20 मेगावाट मरकरी टरबाइन +30 मेगावाट भाप, 1933 में प्रारंभ हुआ।
 * शेनेक्टैडी, न्यूयॉर्क * पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर, 40 मेगावाट, 1950 में प्रारंभ हुआ।

बाहरी संबंध

 * Mercury as a Working Fluid
 * Time magazine article 1929, Mercury into power
 * Time magazine article 1942 Power with Quicksilver
 * "Mercury Turbine Now A Success drawing page 40
 * "Cheaper Power From Quicksilver" Popular Science Monthly, September 1929