ऊष्मा पुनः प्राप्ति भाप जनित्र

हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (HRSG) एक ऊर्जा पुनःप्राप्ति   उष्मा का आदान प्रदान करने वाला  है जो एक गर्म गैस स्ट्रीम से हीट रिकवर करता है, जैसे दहन टरबाइन या अन्य अपशिष्ट गैस स्ट्रीम। यह  भाप  का उत्पादन करता है जिसे एक प्रक्रिया ( सह-उत्पादन ) में इस्तेमाल किया जा सकता है या भाप टरबाइन ( संयुक्त चक्र ) को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

एचआरएसजी
एचआरएसजी में चार प्रमुख घटक होते हैं: अर्थशास्त्री, बाष्पीकरणकर्ता, सुपरहिटर्स  और जल प्रीहीटर. यूनिट की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न घटकों को एक साथ रखा जाता है। एक मॉड्यूलर HRSG सामान्य व्यवस्था का संलग्न चित्रण देखें।

मॉड्यूलर एचआरएसजी को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे निकास गैस ों के प्रवाह की दिशा या दबाव स्तरों की संख्या। निकास गैसों के प्रवाह के आधार पर, एचआरएसजी को लंबवत और क्षैतिज प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। क्षैतिज प्रकार के HRSGs में, निकास गैस क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर ट्यूबों पर प्रवाहित होती है जबकि ऊर्ध्वाधर प्रकार HRSGs में, निकास गैस क्षैतिज ट्यूबों पर लंबवत रूप से प्रवाहित होती है। दबाव के स्तर के आधार पर, एचआरएसजी को एकल दबाव और बहु ​​दबाव में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंगल प्रेशर HRSG में केवल एक स्टीम ड्रम होता है और स्टीम सिंगल प्रेशर लेवल पर उत्पन्न होता है जबकि मल्टी प्रेशर HRSG दो (डबल प्रेशर) या तीन (ट्रिपल प्रेशर) स्टीम ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ट्रिपल प्रेशर HRSG में तीन सेक्शन होते हैं: एक LP (लो प्रेशर) सेक्शन, एक रीहीट/IP (इंटरमीडिएट प्रेशर) सेक्शन और एक HP (हाई प्रेशर) सेक्शन। प्रत्येक खंड में एक  भाप ड्रम  और एक बाष्पीकरणकर्ता खंड होता है जहां पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है। यह भाप फिर सुपरहिटर्स से होकर तापमान को आर्द्रता बिंदु से ऊपर ले जाती है।

एचआरएसजी के भाप और पानी के दबाव वाले हिस्सों को गिरावट तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला के अधीन किया जाता है, उदाहरण के लिए रेंगना (विरूपण), थर्मल  थकान (सामग्री) , रेंगना-थकान, यांत्रिक थकान,  प्रवाह त्वरित [[ जंग  ]] (एफएसी), जंग और जंग थकान , दूसरों के बीच में।

पैकेज्ड एचआरएसजी
पैक किए गए HRSG को फ़ैक्टरी से पूरी तरह से असेंबल की गई इकाई के रूप में शिप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनका उपयोग अपशिष्ट ताप या टरबाइन (आमतौर पर 20 मेगावाट से कम) अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। पैक किए गए HRSG में वाटर-कूल्ड भट्टी हो सकती है, जो उच्च पूरक फायरिंग और बेहतर समग्र दक्षता की अनुमति देती है।

रूपांतर
कुछ एचआरएसजी में पूरक, या डक्ट फायरिंग शामिल हैं। ये अतिरिक्त बर्नर HRSG को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो अधिक भाप पैदा करता है और इसलिए भाप टरबाइन के उत्पादन को बढ़ाता है। आम तौर पर, डक्ट फायरिंग कम पूंजीगत लागत पर विद्युत उत्पादन प्रदान करती है। इसलिए इसका उपयोग अक्सर पीकिंग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है।

HRSGs में HRSG में इनलेट प्रवाह को विनियमित करने के लिए डायवर्टर वाल्व भी हो सकते हैं। यह गैस टर्बाइन को भाप की मांग नहीं होने पर या HRSG को ऑफ़लाइन ले जाने की आवश्यकता होने पर काम करना जारी रखने की अनुमति देता है।

उत्सर्जन नियंत्रण HRSG में भी स्थित हो सकते हैं। कुछ में NOx  (धुंध और अम्लीय वर्षा के गठन में एक बड़ा योगदानकर्ता) और/या  कार्बन मोनोआक्साइड  को हटाने के लिए एक उत्प्रेरक को कम करने के लिए एक चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण प्रणाली शामिल हो सकती है। SCR को शामिल करने से HRSG का लेआउट नाटकीय रूप से प्रभावित होता है। NOx उत्प्रेरक 650 °F (340 °C) और 750 °F (400 °C) के बीच तापमान में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका आमतौर पर मतलब है कि HRSG के इवेपोरेटर सेक्शन को विभाजित करना होगा और SCR को दो सेक्शन के बीच में रखना होगा। कुछ कम तापमान वाले NOx उत्प्रेरक हाल ही में बाजार में आए हैं जो SCR को इवेपोरेटर और इकोनॉमाइज़र सेक्शन (350 °F - 500 °F (175 °C - 260 °C)) के बीच रखने की अनुमति देता है।

वन्स-थ्रू स्टीम जनरेटर (OTSG)
बॉयलर ड्रम के बिना एक विशेष प्रकार का एचआरएसजी वन्स-थ्रू स्टीम जनरेटर है। इस डिजाइन में, इनलेट फीडवाटर अर्थशास्त्रियों, बाष्पीकरणकर्ताओं और सुपरहीटर्स के लिए खंडित वर्गों के बिना एक सतत पथ का अनुसरण करता है। यह उच्च स्तर का लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि गैस टरबाइन से प्राप्त होने वाले ताप भार के आधार पर वर्गों को बढ़ने या अनुबंध करने की अनुमति है। ड्रम की अनुपस्थिति भाप उत्पादन में त्वरित परिवर्तन और नियंत्रण के लिए कम चर की अनुमति देती है, और साइकिल चलाने और बेस लोड ऑपरेशन के लिए आदर्श है। उचित सामग्री चयन के साथ, एक ओटीएसजी को सूखा चलाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि गर्म निकास गैसें नलियों के ऊपर से गुजर सकती हैं, जिसमें नलियों के अंदर पानी नहीं बहता है। यह बायपास स्टैक और एग्जॉस्ट गैस डायवर्टर सिस्टम की आवश्यकता को समाप्त करता है जो सेवा से बाहर ड्रम-प्रकार एचआरएसजी के साथ एक दहन टरबाइन को संचालित करने के लिए आवश्यक है।

अनुप्रयोग

 * ऊर्जा परियोजनाओं में हीट रिकवरी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।
 * ऊर्जा संपन्न फारस की खाड़ी  क्षेत्र में, HRSG से भाप का उपयोग विलवणीकरण संयंत्रों के लिए किया जाता है।
 * विश्वविद्यालय HRSG अनुप्रयोगों के लिए आदर्श उम्मीदवार हैं। वे कैंपस उपयोग के लिए उच्च विश्वसनीयता वाली बिजली का उत्पादन करने के लिए गैस टरबाइन का उपयोग कर सकते हैं। जिला हीटिंग या कूलिंग के लिए भाप/गर्म पानी का उत्पादन करने के लिए एचआरएसजी गैस टरबाइन से गर्मी को पुनर्प्राप्त कर सकता है।
 * बड़े समुद्री जहाज (जैसे एम्मा मर्सक ) हीट रिकवरी का उपयोग करते हैं ताकि उनके तेल से चलने वाले बॉयलरों को चलते समय बंद किया जा सके।

ब्लॉक आरेख




यह भी देखें

 * निकास गर्मी वसूली प्रणाली
 * बीएमडब्ल्यू टर्बोस्टीमर
 * ऑक्सीजन युक्त उपचार
 * मोनोट्यूब भाप जनरेटर

बाहरी कड़ियाँ

 * HRSG Users