केन्द्रीय तापन

केन्द्रीय तापन प्रणाली एक इमारत के भीतर कई स्थानों पर गर्मी प्रदान करता है और वैकल्पिक रूप से गर्मी के एक मुख्य स्रोत से घरेलू गर्म पानी को गर्म करने में सक्षम होता है। यह ताप हवादार और वातानुकूलन (लघु एचवीएसी) प्रणाली का एक घटक है, जो आतंरिक रिक्त स्थान को ठंडा और गर्म दोनों कर सकता है।

अवलोकन
केंद्रीय ताप अंतरिक्ष ताप से भिन्न होता है, जिसमे गर्मी उत्पादन एक ही स्थान पर होता है, जैसे कि एक भट्ठी कक्ष या एक घर में तहखाने या एक बड़ी इमारत में एक यांत्रिक कमरे में गर्मी का उत्पादन होता है (हालांकि जरूरी नहीं कि ज्यामितीय रूप से केंद्रीय बिंदु पर) । गर्मी को पूरे भवन में इन सभी माध्यमो के द्वारा वितरित किया जाता है, सामान्यतः डक्टवर्क के माध्यम से दबावयुक्त-हवा द्वारा, पाइप के माध्यम से परिसंचारी पानी द्वारा, या पाइप के माध्यम से खिलाये गए भाप द्वारा। गर्मी उत्पादन की अत्यंत साधारण  विधि में भट्ठी या वाष्पित्र में जीवाश्म ईंधन का दहन सम्मिलित है।

अधिकांश समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, अधिकांश पृथक आवासों में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से केंद्रीय ताप स्थापित किया गया है। जहां कोयला आसानी से उपलब्ध था ( यानी पूर्वोत्तर पेंसिल्वेनिया में एन्थ्रेसाइट का कोयला क्षेत्र) और वहां कोयला से चलने वाली भाप या गर्म पानी की व्यवस्था आम थी। बाद में 20 वीं शताब्दी में, इन्हें ईंधन तेल या गैस को जलाने के लिए अद्यतन किया गया, जिसने वाष्पित्र के पास एक बड़े कोयला भंडारण बिन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और बाद में कोयला राख को हटाने और छोड़ने की आवश्यकता थी।

गर्म पानी या भाप की गर्मी का सस्ता विकल्प ,दबावयुक्त -हवा है। एक भट्टी ईंधन तेल या गैस को जलाती है, जो एक ऊष्मा एक्सचेंजर में हवा को गर्म करती है, और धौंकनी के पंखे गर्म हवा को नलिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भवन के कमरों में प्रसारित करते हैं। यह प्रणाली सस्ती है क्योंकि हवा पाइप के बजाय नलिकाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बहती है, और इसे स्थापित करने के लिए पाइप फिटर की आवश्यकता नहीं होती है। फर्श की कड़ी (floor joists) के बीच की जगह को बॉक्सिंग किया जा सकता है और कुछ को डक्टवर्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे लगत कम हो जाती है।

विद्युत ताप प्रणालियां सामान्यतः कम होती हैं और केवल कम लागत वाली बिजली के साथ या जब जमीनी स्रोत ऊष्मा पंप (pumps) का उपयोग किया जाता है तो ऊष्मा व्यावहारिक हो जाती हैं। ताप की स्थिति और विद्युत् प्रतिरोध ताप की संयुक्त प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, अंतरिक्ष ताप के लिए जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष उपयोग की तुलना में समग्र दक्षता कम होती है।

कुछ अन्य इमारतें केंद्रीय सौर तापन का उपयोग करती हैं, जिस स्थिति में वितरण प्रणाली सामान्य रूप से जल परिसंचरण का उपयोग करती है।

ऐसी प्रणालियों के अन्य विकल्प गैस ताप और मुख्य ताप हैं। मुख्य ताप एक औद्योगिक प्रक्रिया या विद्युत उत्पादन संयंत्र से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग पड़ोसी भवनों के लिए गर्मी प्रदान करने के लिए करता है। सह-उत्पादन के समान, इसके लिए गर्म पानी या भाप को प्रसारित करने के लिए भूमिगत पाइपिंग की आवश्यकता होती है।

प्राचीन कोरिया
वर्तमान उत्तर कोरिया में पुरातात्विक स्थलों पर ओनडोल का उपयोग पाया गया है। एक नवपाषाण आयु पुरातात्विक स्थल, लगभग 5000 ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर कोरिया में यूनगी, हामग्योंगबुक-डो में खोजा गया, खुदाई वाले आवास (कोरियाई ,움집) में गुडुल का एक स्पष्ट अवशेष दिखता है।

पारंपरिक ओनडोल के मुख्य घटक एक अगुंगी (फायरबॉक्स या स्टोव) हैं, जो आस -पास के कमरे (सामान्यतः रसोई या मास्टर बेडरूम) से सुलभ हैं, एक उठा हुआ चिनाई वाला फर्श, जो क्षैतिज धुएँ के मार्ग के नीचे है, और विपरीत बाहरी दीवार पर एक ऊर्ध्वाधर है ,तथा मुक्त सीधी चिमनी एक प्रारूप प्रदान करती है l धुएँ को वितरित करने के लिए पत्थर के खंभों या चकत्तों द्वारा समर्थित गर्म फर्श, पत्थर के स्लैब, मिट्टी और एक अभेद्य परत जैसे कि तेल से सना हुआ कागज से ढका होता है।

प्रारम्भिक ओन्डोल गुडुल के रूप में शुरू हुए जो घर के लिए और खाना पकाने के लिए ताप प्रदान करते थे। जब रात के खाने के लिए चावल को पकाने के लिए भट्ठी में आग जलाई जाती थी ,तो लौ क्षैतिज रूप से फैलती थी क्योंकि भट्ठी के पास धुवे का प्रवेश होता था। यह व्यवस्था आवश्यक थी, क्योंकि यह धुआं को ऊपर की ओर नहीं जाने देती थी, जिससे लौ बहुत जल्दी बुझ जाती थी। चूंकि आग की लपटें धुवें प्रवेश द्वार से गुजरती है, इसलिए इसे धुएं के साथ मार्ग के नेटवर्क के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। ऑनडोल फर्श वाले कमरे बनाने के लिए पूरे कमरे धुवें भट्टी पर बनाए जाएंगे।

1960 के दशक से पहले अधिकांश कोरियाई घरों में ओन्डोल को पारंपरिक रूप से बैठने, खाने, सोने और अन्य मनोरंजन के लिए रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कोरियाई लोग फर्श पर बैठने और सोने के आदी हैं, और कुर्सियों के साथ उठी हुई मेजो के बजाय, टेबल पर काम करते हैं और खाते हैं। भट्ठी में मुख्य रूप से चावल के धान के भूसे, कृषि फसल अपशिष्ट, बायोमास या किसी भी प्रकार की सूखी जलाऊ लकड़ी जलती थी। भट्ठी में मुख्य रूप से चावल के धान के भूसे, कृषि फसल अपशिष्ट, बायोमास या किसी भी प्रकार की सूखी जलाऊ लकड़ी जलती थी। अल्पकालिक खाना पकाने के लिए,चावल के धान के भूसे या फसल के कचरे को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि लंबे समय तक खाना पकाने और फर्श को गर्म करने के लिए लंबे समय तक जलती हुई लकड़ी की आवश्यकता होती थी। आधुनिक समय के जल उष्मक के विपरीत, खाना पकाने की आवृत्ति और मौसमी मौसम की स्थिति के आधार पर, ईंधन को या तो छिटपुट रूप से या नियमित रूप से जलाया जाता था या, (दिन में दो से पांच बार)।

प्राचीन रोम और ग्रीस
प्राचीन यूनानियों ने मूल रूप से केंद्रीय ताप विकसित किया था l इफिसुस का मंदिर जमीन में लगाए गए लपटों और आग से उत्पन्न होने वाली गर्मी को प्रसारित करके गर्म किया गया था। रोमन साम्राज्य की कुछ इमारतों में केन्द्रीय तापन प्रणाली का उपयोग किया था, जो भट्टियों द्वारा फर्श के नीचे और दीवारों में पाइपों (जिन्हें कैलिडक्ट्स कहा जाता है) के बाहर खाली जगहों के माध्यम से गर्म हवा का संचालन करता था-यह एक प्रणाली जिसे भूमिगत अग्निकोष्ठ के रूप में जाना जाता था।

रोमन पाखंडियो का उपयोग विगत प्राचीन काल के दौरान और उमायाद खलीफा द्वारा छोटे पैमाने पर किया जाता रहा, जबकि बाद में मुस्लिम निर्माताओं ने फर्श के तहत पाइपों की एक सरल प्रणाली का इस्तेमाल किया।

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, पूरे यूरोप में, लगभग एक हजार वर्षों के लिए ताप अधिक प्राचीन चिमनियों में वापस आ गया।

प्रारंभिक मध्यकालीन ऊंचे-ऊंचे पहाड़ो में, एक सरल केन्द्रीय तापन प्रणाली विकसित थी ,जहां भट्ठी के कमरे से फर्श के तहत चैनलों के माध्यम से ऊष्मा भेजी जाती थी और कुछ स्थानों पर इसे रोमन भूमिगत अग्निकोष्ठ ने बदल दिया। रीचेनौ अभय में आपस में जुड़े फर्श के तहत चैनलों के एक नेटवर्क ने सर्दियों के महीनों के दौरान भिक्षुओं के 300 वर्ग मीटर बड़े सभा कक्ष को गर्म किया। जहाँ प्रणाली की दक्षता की डिग्री की गणना 90% पर की गई है।

13 वीं शताब्दी में, सिस्तेरियन भिक्षुओं ने ईसाई यूरोप में केंद्रीय तापन को पुनर्जीवित किया, जिसमें नदी के मोड़ का उपयोग भीतरी लकड़ी से निकालकर भट्टियों के साथ किया गया था। स्पेन के आरागॉन क्षेत्र में एब्रो नदी पर अवर लेडी ऑफ द व्हील (Our Lady of the Wheel) (1202 की स्थापना) का अच्छी तरह से संरक्षित रॉयल मठ इस तरह के एक आवेदन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है।

आधुनिक केन्द्रीय तापन प्रणाली
केंद्रीय तापन के तीन मुख्य तरीकों को 18 वीं से 19 वीं शताब्दी के मध्य में विकसित किया गया था।

गर्म हवा
विलियम स्ट्रट ने 1793 में डर्बी में एक केंद्रीय गर्म हवा की भट्टी के साथ एक नई मिल की इमारत तैयार की, हालांकि यह विचार लगभग सौ साल पहले ही जॉन एवलिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। स्ट्रैट के डिजाइन में एक बड़ा स्टोव सम्मिलित था जो गर्म हवा को एक बड़े भूमिगत मार्ग से बाहर से लाया करता था। हवा को इमारत में बड़े केंद्रीय नलिकाओं के माध्यम से हवादार किया गया था।

1807 में, उन्होंने डर्बी के रॉयल इन्फर्मरी के घर के लिए एक नई इमारत के निर्माण पर एक अन्य प्रख्यात इंजीनियर, चार्ल्स सिल्वेस्टर के साथ सहयोग किया। सिल्वेस्टर ने नए अस्पताल के लिए स्ट्रट के उपन्यास तापन प्रणाली को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी में अपने विचार प्रकाशित किए, जैसा कि 1819 में डर्बीशायर जनरल इन्फ़र्मरी में ऊष्मा, वातानुकूलन, धुलाई, सुखाने और खाना पकाने के तरीके में उदाहरण के रूप में इस्तमाल किया गया था। सिल्वेस्टर ने अस्पतालों को गर्म करने के नए तरीकों का दस्तावेजीकरण किया, जिन तरीको को डिजाइन में सम्मिलित किया गया था, और स्वस्थ सुविधाओं जैसे कि स्व-सफाई और वायु-ताज़ा शौचालयों का दस्तावेजीकरण इन तरीको द्वारा किया गया था। अस्पताल के नए ताप प्रणाली ने मरीजों को ताजी गर्म हवा में सांस लेने की अनुमति दी, जबकि पुरानी हवा को केंद्र में एक गिलास और लोहे के गुंबद तक ले जाया गया।

उनके डिजाइन बहुत प्रभावशाली साबित हुए। उन्हें मिडलैंड्स की नई मिलों में व्यापक रूप से कॉपी किया गया था और 1810 के दशक में हाउस ऑफ कॉमन्स के वातानुकूलन पर डी चाबनेस के काम के साथ परिपक्वता तक पहुंचने के लिए लगातार सुधारा गया था। यह प्रणाली शेष शताब्दी के लिए छोटी इमारतों को गर्म करने के लिए मानक बनी रही।

भाप
अंग्रेजी लेखक ह्यूग प्लाट ने 1594 में एक ग्रीनहाउस के लिए एक भाप आधारित केन्द्रीय तापन प्रणाली का प्रस्ताव रखा, हालांकि यह एक अलग घटना थी और 18 वीं शताब्दी तक इसका पालन नहीं किया गया था। कर्नल कोक ने पाइपों की एक प्रणाली तैयार की, जो एक केंद्रीय वाष्पित्र से घर के चारों ओर भाप ले जाएगा, लेकिन यह स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का था जो अपने घर में एक कार्य प्रणाली का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति था।

एक केंद्रीय वाष्पित्र ने उच्च दबाव वाली भाप की आपूर्ति की, जो स्तंभों में अंतर्निहित पाइपों की एक प्रणाली के माध्यम से इमारत के भीतर गर्मी वितरित करती थी। उन्होंने मैनचेस्टर में एक कपड़ा कारखाने में इस प्रणाली को बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया। रॉबर्टसन बुकानन ने 1807 और 1815 में प्रकाशित अपने ग्रंथों में इन प्रतिष्ठानों का निश्चित विवरण लिखा था। थॉमस ट्रेडगोल्ड का काम सार्वजनिक भवनों को गर्म करने और हवादार करने के सिद्धांत, छोटे, गैर-औद्योगिक भवनों के लिए गर्म भाप तापन के आवेदन की विधि को चित्रित करता हैं। इस पद्धति ने 19 वीं शताब्दी के अंत तक गर्म हवा प्रणाली को पीछे छोड़ दिया था।

गर्म पानी
प्राचीन रोम में थर्मो को गर्म करने के लिए प्रारंभिक गर्म पानी प्रणालियों का उपयोग किया जाता था। सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर द ग्रेट के समर पैलेस (1710-1714) के केंद्रीय ताप के लिए रूस में एक और प्रारंभिक गर्म पानी प्रणाली विकसित की गई थी। थोड़ा बाद में, 1716 में,स्वीडन में इमारतों में तापन वितरित करने के लिए पानी का पहला उपयोग हुआ। एक स्वीडिश इंजीनियर, मार्टेन ट्रीवाल्ड ने न्यूकैसल पर ग्रीनहाउस के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया।, एक फ्रांसीसी वास्तुकार, जीन साइमन बोनमेन (1743-1830), ने पेरिस के निकट शैटो डू पैक्क में एक सहकारी समिति पर उद्योग के लिए तकनीक की प्रारम्भ की।

हालांकि, इन बिखरे हुए प्रयासों को अलग -थलग कर दिया गया था और मुख्य रूप से उनके आवेदन ग्रीनहाउस तक सीमित थे। ट्रेडगोल्ड ने मूल रूप से अपने उपयोग को अव्यवहारिक के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन 1836 में जब प्रौद्योगिकी तेजी से विकास के चरण में चली गई, तब उनका विचार बदल गया।

प्रारंभिक प्रणालियों में कम दबाव वाली जल प्रणालियों का उपयोग किया था, जिसके लिए बहुत बड़े पाइपों की आवश्यकता होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए पहले आधुनिक गर्म पानी के केन्द्रीय तापन प्रणाली में से एक को 1830 के दशक में लंदन में एंगियर मार्च पर्किन्स द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय ब्रिटेन में केन्द्रीय तापन फैशन में आ रहा था, जिसमें भाप या गर्म वायु प्रणालियां सामान्यतः उपयोग की जा रही थीं।

पर्किन्स के 1832 वाले उपकरण ने उच्च दबाव में छोटे व्यास के पाइप के माध्यम से 200 डिग्री सेल्सियस (392° F) पर पानी वितरित किया। प्रणाली को व्यवहार्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार धागानुमा पेंचदार जोड़ (thread screwed joint) था, जिसने पाइप के बीच के जोड़ को पाइप के समान दबाव को सहन करने की अनुमति दी थी। उन्होंने विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए वाष्पित्र को ऊष्मा स्रोत से भी अलग कर दिया। पहली इकाई बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जॉन हॉर्सले पामर के घर में स्थापित की गई थी ताकि वह इंग्लैंड की ठंडी जलवायु में अंगूर उगा सके।

उनकी प्रणाली देश भर के कारखानों और चर्चों में स्थापित की गयी थी, उनमें से कई 150 से अधिक वर्षों के लिए उपयोग करने योग्य स्तिथि में थी। उनकी प्रणाली को बेकरों द्वारा अपने ओवन को गर्म करने और लकड़ी के गूदे से कागज बनाने में उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया था।

सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले प्रशिया में जन्मे एक रूसी व्यवसायी फ्रांज सैन गैली ने 1855 और 1857 के बीच विकिरक का आविष्कार किया, जो आधुनिक केंद्रीय तापन को अंतिम आकार देने में एक प्रमुख कदम था। 19वीं शताब्दी के अंत तक विक्टोरियन सांचा आयरन विकिरक व्यापक हो गया, क्योंकि अमेरिकी विकिरक कंपनी जैसी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में कम लागत वाले विकिरक के लिए बाजार का विस्तार किया।

ऊर्जा स्रोत
केन्द्रीय तापन प्रणाली के लिए चयनित ऊर्जा स्रोत क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का चयन लागत, सुविधा, दक्षता और विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। तापन की ऊर्जा लागत एक ठंडी जलवायु में एक इमारत के संचालन की मुख्य लागतों में से एक है। कुछ केंद्रीय तापन यन्त्र अर्थव्यवस्था और सुविधा के कारणों के लिए ईंधन बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक घर के मालिक कभी-कभी अप्राप्य संचालन के लिए विद्युत पूर्तिकर के साथ एक लकड़ी से बने भट्ठी स्थापित कर सकते हैं।

लकड़ी, नरम कोयला या कोयले जैसे ठोस ईंधन को उपयोग के बिंदु पर भंडारित किया जा सकता है, लेकिन संभालने के लिए असुविधाजनक होता है और स्वचालित रूप से नियंत्रण करना मुश्किल होता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग अभी भी किया जाता है, जहां आपूर्ति भरपूर मात्रा में होती है और भवन के रहने वालों को ईंधन भरने, राख को हटाने और आग के रखरखाव का काम बुरा नहीं लगता है। गोली ईंधन प्रणाली स्वचालित रूप से आग लगा सकती है, लेकिन फिर भी राख को नियमित रूप से हटाने की आवश्यकता होती है। कोयला कभी एक महत्वपूर्ण आवासीय तापन ईंधन था, लेकिन आज असामान्य है,और खुली चिमनिया या स्टोव के विकल्प के रूप में धुआं रहित ईंधन को प्राथमिकता दी जाती है।

तरल ईंधन पेट्रोलियम उत्पाद हैं जैसे कि तापन तेल और केरोसिन। ये अभी भी व्यापक रूप से लागू होते हैं जहां अन्य ऊष्मा स्रोत उपलब्ध नही हैं। ईंधन तेल को स्वचालित रूप से एक केन्द्रीय तापन प्रणाली में निकाला जाता है और इसके लिए किसी राख को हटाने और दहन प्रणाली के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, विश्व बाजारों पर तेल की परिवर्तनीय कीमत कुछ अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अनिश्चित और उच्च कीमतों की ओर ले जाती है। संस्थागत ऊष्मा प्रणाली (उदाहरण के लिए, कार्यालय भवन या स्कूल) अपने तापन संयंत्रों को चलाने के लिए निम्न-श्रेणी, सस्ते बंकर ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिक आसानी से प्रबंधित तरल ईंधन की तुलना में पूंजी लागत अधिक होती है।

प्राकृतिक गैस उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप में एक व्यापक तापन ईंधन है। गैस ज्वालक स्वचालित रूप से नियंत्रित होते है और इसमें राख हटाने और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस वितरण प्रणाली तक पहुंच नहीं है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या प्रोपेन को उपयोग के बिंदु पर संग्रहीत किया जा सकता है और समय-समय पर ट्रक पर लगे मोबाइल टैंक द्वारा फिर से भरा जा सकता है।

कुछ क्षेत्रों में कम लागत वाली विद्युत् शक्ति होती है, जिससे विद्युत् तापन आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो जाता है। विद्युत् तापन या तो विशुद्ध रूप से प्रतिरोध-प्रकार के तापन हो सकता है या हवा या जमीन में कम-श्रेणी की गर्मी का लाभ उठाने के लिए ऊष्मा पंप प्रणाली का उपयोग कर सकता है।

एक मुख्य तापन प्रणाली केंद्रीय रूप से स्थित वाष्पित्र या जल उष्मक का उपयोग करता है और गर्म पानी या भाप को प्रसारित करके अलग-अलग ग्राहकों को गर्मी ऊर्जा का प्रसार करता है। यह एक केंद्रीय अत्यधिक कुशल ऊर्जा परिवर्त्तक का लाभ है जो सर्वोत्तम उपलब्ध प्रदूषण नियंत्रणों का उपयोग कर सकता है, और यह पेशेवर रूप से संचालित होता है। मुख्य तापन प्रणाली भारी तेल, लकड़ी के उपोत्पाद, या (काल्पनिक रूप से) परमाणु विखंडन जैसे व्यक्तिगत घरों में तैनात करने के लिए अव्यावहारिक गर्मी स्रोतों का उपयोग कर सकता है। गैस या विद्युत् तापन की तुलना में वितरण जाल का निर्माण करना अधिक महंगा है, और इसलिए केवल घनी आबादी वाले क्षेत्रों या सघन समुदायों में पाया जाता है।

सभी केंद्रीय तापन प्रणाली को खरीदी गई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ इमारतों को स्थानीय भूतापीय गर्मी द्वारा सहायता दी जाती है, जो इमारत की गर्मी प्रदान करने के लिए स्थानीय कुएं से गर्म पानी या भाप का उपयोग करती हैं। ऐसे क्षेत्र असामान्य हैं। एक निष्क्रिय सौर प्रणाली को खरीदे गए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्थान के लिए सावधानीपूर्वक रचना करने की आवश्यकता होती है।

आवश्यक उष्मक के उत्पादन की गणना
उष्मक के उत्पादन को किलोवाट या बीटीयू प्रति घंटे में मापा जाता है। एक घर में लगाने के लिए, उष्मक और घर के लिए आवश्यक उत्पादन के स्तर की गणना की जानी चाहिए। यह गणना विभिन्न प्रकार के कारकों को रिकॉर्ड करके प्राप्त की जाती है - अर्थात्, आप जिस कमरे में गर्म करना चाहते हैं, उसके ऊपर और नीचे क्या है, कितनी खिड़कियां हैं, संपत्ति में बाहरी दीवारों का प्रकार और कई अन्य कारक जो गर्मी उत्पादन के स्तर को निर्धारित करते है, जो अंतरिक्ष को पर्याप्त रूप से गर्म करने के लिए आवश्यक है। इस गणना को ऊष्मा हानि गणना कहा जाता है और इसे बीटीयू गणक के साथ किया जा सकता है। इस गणना के परिणाम के आधार पर, उष्मक का घर से बिल्कुल मिलान किया जा सकता है।

विज्ञापन (Billing)
ऊष्मा उत्पादन को ऊष्मा लागत आवंतानकर्ता या संभाजक द्वारा मापा जाता है, ताकि केवल एक केंद्रीकृत प्रणाली होने पर भी प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत रूप से जांचा जा सके।

पानी तापन


केंद्रीय तापन के लिए परिसंचारी गर्म पानी का उपयोग किया जा सकता है। कभी -कभी इन प्रणालियों को हाइड्रोनिक तापन प्रणाली कहा जाता है।

जल-परिसंचरण का उपयोग करने वाले केन्द्रीय तापन प्रणाली के सामान्य घटकों में सम्मिलित हैं ,
 * ईंधन, विद्युत शक्ति या मुख्य तापन आपूर्ति लाइनों की आपूर्ति
 * एक वाष्पक (या मुख्य तापन के लिए एक ऊष्मा एक्सचेंजर) जो प्रणाली में पानी को गर्म करता है
 * पानी को प्रसारित करने के लिए पानी खींचने का यंत्र
 * विकिरक जिसके माध्यम से गर्म पानी कमरे में गर्मी छोड़ने के लिए गुजरता है।

परिसंचारी जल प्रणालियाँ एक बंद फंदे का उपयोग करती है, उसी पानी को गर्म किया जाता है फिर और गर्म किया जाता है। एक सीलबंद प्रणाली केंद्रीय तापन का एक रूप प्रदान करती है जिसमें तापन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी इमारत की सामान्य जल आपूर्ति से स्वतंत्र रूप से प्रसारित होता है।

एक विस्तार टैंक में संपीड़ित गैस होती है, जो एक मध्यपट द्वारा सीलबंद-प्रणाली के पानी से अलग होती है। यह प्रणाली में दबाव के सामान्य बदलाव के लिए अनुमति देता है। एक सुरक्षा वाल्व पानी को प्रणाली से बाहर निकालने की अनुमति देता है जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है, तो सामान्य पानी की आपूर्ति से पानी भरने के लिए एक वाल्व खुल सकता है यदि दबाव बहुत कम हो जाए। सीलबंद प्रणाली खुला द्वार प्रणाली के लिए एक विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें भाप प्रणाली से बच सकती है, और एक फ़ीड और केंद्रीय भंडारण प्रणाली के माध्यम से भवन की जल की आपूर्ति से प्रतिस्थापित हो जाती है।

यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के अन्य हिस्सों में तापन प्रणाली सामान्यतः घरेलू गर्म पानी के तापन के साथ बाह्य तापन की जरूरतों को जोड़ते हैं। ये प्रणालियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कम पाई जाती हैं। इस मामले में, एक सीलबंद प्रणाली में, गर्म पानी के टैंक या गर्म पानी के सिलेंडर में ऊष्मा एक्सचेंजर के माध्यम से बहती है, जहां यह गर्म पानी को नल या वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों या डिशवॉशर में उपयोग के लिए नियमित रूप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति से पानी को गर्म करता है ।

हाइड्रोनिक विकिरक फ्लोर तापन प्रणाली पानी को गर्म करने के लिए वाष्पित्र या मुख्य तापन का उपयोग करते हैं और कंक्रीट स्लैब में स्थापित प्लास्टिक पाइप में गर्म पानी को प्रसारित करने के लिए एक पानी खींचने वाले यंत्र का उपयोग करते हैं। फर्श में अंतर्निहित पाइप, गर्म पानी ले जाते हैं जो फर्श की सतह पर गर्मी का संचालन करता है, जहां यह ऊपर के कमरे में गर्म ऊर्जा प्रसारित करता है। हाइड्रोनिक तापन प्रणाली का उपयोग उद्यानपथ, पार्किंग लॉट और सड़कों के लिए बर्फ और बर्फ के जमने को रोकने के समाधान के लिए भी किया जाता है। वे सामान्यतः वाणिज्यिक और पूरे घर विकिरक फर्श ऊष्मा प्रोजेक्ट्स में अधिक उपयोग किए जाते हैं, जबकि विद्युत् विकिरित ऊष्मा प्रणाली सामान्यतः छोटे स्थान को गर्म करने के अनुप्रयोगों में अधिक उपयोग किए जाते हैं।

वाष्प ऊष्मा
एक भाप तापन प्रणाली उच्च गुप्त गर्मी का लाभ उठाता है,जो भाप के तरल पानी में संघनित होने पर दिया जाता है। वाष्प ऊष्मा प्रणाली में, प्रत्येक कमरा एक विकिरक से लैस होता है जो कम दबाव वाली भाप (एक बॉयलर) के स्रोत से जुड़ा होता है l विकिरक में प्रवेश करने वाली भाप संघनित हो जाती है और अपनी गुप्त गर्मी छोड़ देती है और तरल पानी में लौट जाती है l बदले में विकिरक कमरे की हवा को गर्म करता है, और कुछ प्रत्यक्ष उज्ज्वल गर्मी प्रदान करता है। संघनित पानी या तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा या पानी खीचने वाले यंत्र की सहायता से वाष्पित्र में वापस आ जाता है। कुछ प्रणाली संयुक्त भाप और संघनित्र वापसी के लिए केवल एक पाइप का उपयोग करते हैं। चूंकि फंसी हुई हवा उचित परिसंचरण को रोकती है, इसलिए ऐसी प्रणालियों में छिद्र वाल्व होते हैं ताकि हवा को शुद्ध किया जा सके। घरेलू और छोटे वाणिज्यिक इमारतों में, भाप अपेक्षाकृत कम दबाव में उत्पन्न होती है, 15 पीएसआईजी (200 केपीए) से कम होती है ।

पाइपो के लगाने की लागत के कारण नए एकल-परिवार के आवासीय निर्माण में वाष्प ऊष्मा प्रणाली शायद ही कभी स्थापित किए जाते हैं। फंसे हुए संघनित की रुकावट को रोकने के लिए पाइप को सावधानी से ढलान दिया जाना चाहिए। तापन के अन्य तरीकों की तुलना में, वाष्प प्रणाली के उत्पाद को नियंत्रित करना अधिक कठिन है। हालांकि, भाप को भेजा जा सकता है, उदाहरण के लिए, परिसर में इमारतों के बीच एक कुशल केंद्रीय वाष्पित्र और कम लागत वाले ईंधन के उपयोग के लिए अनुमति देता है। तहखाना स्थित वाष्पित्र से गर्म पानी को प्रसारित करने के लिए आवश्यक अत्यधिक दबाव से बचने के लिए ऊंची इमारतें भाप के कम घनत्व का लाभ उठाती हैं। औद्योगिक प्रणालियों में, प्रगति भाप का प्रयोग बिजली उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है प्रगति भाप को अंतरिक्ष तापन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तापन प्रणली के लिए भाप भी गर्मी वसूली वाष्पित्र से प्राप्त की जा सकती है नहीं तो औद्योगिक प्रक्रियाओं से बर्बाद गर्मी का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है ।

विद्युत् ऊष्मा
विद्युत् ऊष्मा या प्रतिरोध ताप बिजली को सीधे ऊष्मा में परिवर्तित करता है। प्राकृतिक गैस, प्रोपेन और तेल जैसे दहन उपकरणों द्वारा उत्पादित गर्मी की तुलना मेंविद्युत ताप अक्सर अधिक महंगा होता है। विद्युत प्रतिरोध गर्मी बेसबोर्ड उष्मक, स्पेस उष्मक, दीप्तिमान उष्मक , भट्टियों, दीवार उष्मक और उष्म भंडारण प्रणाली द्वारा प्रदान की जा सकती है।

विद्युत् उष्मक सामान्यतः एक पंखे के तार का हिस्सा होते हैं जो एक केंद्रीय वातानुकूलन का हिस्सा होता है। वे ऊष्मा तत्व में हवा को उड़ाकर गर्मी को प्रसारित करते हैं जो वापसी हवा नलिकाओं के माध्यम से भट्ठी को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। विद्युत् भट्टियों में धमनी हवा को एक से पांच प्रतिरोध कुंडली या तत्वों पर ले जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः पांच किलोवाट पर रेट किया जाता है। ऊष्मा तत्व विद्युत प्रणाली को अधिक भार से बचने के लिए एक ऊष्समा तत्व को एक समय में एक को सक्रिय करते हैं। जरुरत से ज्यादा गर्म तापन को एक सुरक्षा स्विच द्वारा रोका जाता है, जिसे सीमा नियंत्रक या सीमा परिवर्तन कहा जाता है। यदि धौकनी  विफल हो जाता है या कुछ वायु प्रवाह को अवरुद्ध करता है, तो यह सीमा नियंत्रक भट्टी को बंद कर सकता है। गर्म हवा को फिर आपूर्ति नलिकाओं के माध्यम से तथा घर माध्यम से वापस भेज दिया जाता है।

बड़े वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में, केंद्रीय तापन को एक वायु संचालक के माध्यम से प्रदान किया जाता है जो एक भट्ठी के रूप में समान घटकों को एक बड़े पैमाने पर सम्मिलित करता है।

एक आधार सामग्री भट्ठी कंप्यूटर का उपयोग बिजली को गर्मी में बदलने के लिए करता है, साथ ही साथ आधार सामग्री को संसाधित करता है।

ऊष्मा खीचने का यंत्र
हल्के जलवायु में एक वायु स्रोत गर्मी खीचने वाले यंत्र का उपयोग गर्म मौसम के दौरान इमारत को वातानुकूल करने के लिए किया जा सकता है, और ठंड के मौसम में बाहरी हवा से निकाली गई गर्मी का उपयोग करके इमारत को गर्म करने के लिए किया जाता है। वायु स्रोत गर्मी खीचने वाले यंत्र सामान्यतः बाहरी तापमान के लिए अनौपचारिक होते हैं जो ठंड में हिमाक से बहुत नीचे होते हैं। ठंडी जलवायु में, भूतापीय गर्मी खीचने वाले यंत्रो का उपयोग जमीन से गर्मी निकालने के लिए किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के लिए, इन प्रणालियों को औसत कम सर्दियों के तापमान के लिए डिज़ाइन किया गया है और अत्यधिक कम तापमान की स्थितियों के लिए पूरक तापन का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा पंप का लाभ यह है कि यह तापन के निर्माण के लिए आवश्यक खरीदी गई ऊर्जा को कम करता है, तथा अक्सर भूतापीय स्रोत प्रणाली भी घरेलू गर्म पानी की आपूर्ति करती हैं। यहां तक कि उन स्थानों पर जहां जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक बिजली प्रदान करते हैं, एक भूतापीय प्रणाली ग्रीनहाउस गैस उत्पादन को पूरा कर सकती है क्योंकि अधिकांश गर्मी आसपास के वातावरण से आपूर्ति की जाती है, केवल 15-30% विद्युत खपत के रूप में प्रयोग होती है।

पर्यावरणीय पहलू
ऊर्जा-दक्षता के दृष्टिकोण से, यदि केवल एक कमरे को तापन की आवश्यकता होती है तो काफी ऊष्मा नष्ट हो जाती है या व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि केंद्रीय तापन में वितरण नुकसान होता है और (विशेष रूप से मजबूर-वायु प्रणालियों के मामले में) बिना आवश्यकता के कुछ खाली कमरों को गर्म कर सकता है। ऐसी इमारतों में जिसमें अलग-थलग तापन की आवश्यकता होती है, कोई भी गैर-मध्य प्रणालियों जैसे कि व्यक्तिगत कमरे के उष्मक, फायरप्लेस या अन्य उपकरणों पर विचार कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वास्तुकार नई इमारतों की रचना कर सकते हैं जो वास्तव में तापन की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं, जैसे कि निष्क्रिय घर के के लिए निर्मित मानक।

हालांकि, अगर किसी इमारत को पूर्ण तापन की आवश्यकता होती है, तो दहन केंद्रीय तापन, विद्युत प्रतिरोध तापन की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान कर सकता है। यह तब लागू होता है जब बिजली एक जीवाश्म ईंधन पावर स्टेशन से उत्पन्न होती है, जिसमे ईंधन में 60% तक ऊर्जा नष्ट हो जाती है (जब तक कि मुख्य तापन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है) और लगभग 6% हस्तांतरण नुकसान होता है। स्वीडन में इस कारण से प्रत्यक्ष विद्युत तापन को समाप्त करने के प्रस्ताव मौजूद हैं (स्वीडन में तेल चरण-आउट देखें)। परमाणु, पवन, सौर और जलविद्युत स्रोत इस कारक को कम करते हैं।

इसके विपरीत, गर्म पानी केंद्रीय तापन प्रणाली उच्च-दक्षता संघनन वाष्पित्र, जैव ईंधन, या मुख्य तापन का उपयोग करके इमारत में या उसके पास गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। गीले फर्श के तहत तापन आदर्श साबित होता है। यह भविष्य में अपेक्षाकृत आसान रूपांतरण का विकल्प प्रदान करता है ताकि विकासशील प्रौद्योगिकियों जैसे ऊष्मा खीचने वाला यंत्र और सौर कंघी तंत्र का उपयोग किया जा सके, जिससे भविष्य में जाँच भी की जा सके।

केंद्रीय तापन के लिए विशिष्ट क्षमताएं (ग्राहक द्वारा ऊर्जा की खरीद पर मापा जाता है) निम्न है, तेल भंडारण टैंक, विशेष रूप से भूमिगत भंडारण टैंक, पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। भले ही एक इमारत के तापन प्रणाली को बहुत पहले तेल से परिवर्तित कर दिया गया हो, फिर भी तेल मिट्टी और भूजल को दूषित करके पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। भवन के मालिक दबे हुए टैंकों को हटाने और उपचार की लागत के लिए खुद को उत्तरदायी पा सकते हैं
 * गैस से चलने वाले तापन के लिए 65-97%
 * तेल से चलने वाले और के लिए 80-89%
 * कोयले से चलने वाले तापन के लिए 45-60%।

यह भी देखें

 * एक स्रोत से मुख्य उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति
 * ऊर्जा सरंक्षण
 * दबावयुक्त वायु
 * मजबूर हवा गैस
 * भूतापीय प्रणाली
 * चूल्हा
 * ताप, वायु-संचालन, और वातानुकूलन (लघु: एचवीएसी)
 * हाइड्रोनिक्स
 * तेल उष्मक
 * खुली गैस की सप्लाई मे एक इकाई
 * नवीकरणीय ऊर्जा
 * सौर संयोजन प्रणाली
 * तापस्थापी
 * फर्श के भीतर गर्मी
 * जल तापन
 * पवन ऊर्जा
 * बाहरी लकड़ी के उस्मक
 * समरूप यांत्रिक संग्रह

अग्रिम पठन

 * Adams, Sean Patrick. Home Fires: How Americans Kept Warm in the 19th Century (Johns Hopkins University Press, 2014), 183 pp

बाहरी संबंध

 * BBC Wales History – Life before central heating