विद्युत धारा ट्रांसफार्मर

एक वर्तमान ट्रांसफॉर्मर (सीटी) एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है जिसका उपयोग वैकल्पिक चालू (एसी) को कम करने या गुणा करने के लिए किया जाता है। यह अपने माध्यमिक में एक धारा उत्पन्न करता है जो इसके प्राथमिक में धारा के समानुपाती होता है।

वर्तमान ट्रांसफार्मर, वोल्टेज या संभावित ट्रांसफार्मर के साथ,  साधन ट्रांसफार्मर  हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज या करंट के बड़े मूल्यों को छोटे, मानकीकृत मानों को मापते हैं जो मापने वाले उपकरणों और  सुरक्षात्मक रिले  के लिए आसान होते हैं। साधन ट्रांसफार्मर प्राथमिक प्रणाली के उच्च वोल्टेज से माप या सुरक्षा सर्किट को अलग करते हैं। एक करंट ट्रांसफॉर्मर एक सेकेंडरी करंट प्रदान करता है जो इसके प्राइमरी में बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक सर्किट पर एक नगण्य भार प्रस्तुत करता है। वर्तमान ट्रांसफार्मर बिजली व्यवस्था की वर्तमान-संवेदी इकाइयाँ हैं और इनका उपयोग उत्पादन स्टेशनों, विद्युत सबस्टेशनों और औद्योगिक और वाणिज्यिक विद्युत वितरण में किया जाता है।

समारोह
एक करंट ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक कोर और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, हालांकि करंट ट्रांसफॉर्मर सहित कुछ ट्रांसफॉर्मर एक एयर कोर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि भौतिक सिद्धांत समान हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की तुलना में वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का विवरण आवेदन की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण भिन्न होगा। एक वर्तमान ट्रांसफॉर्मर को परिभाषित सीमा पर प्राथमिक और माध्यमिक सर्किट में धाराओं के बीच सटीक अनुपात बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्राथमिक में प्रत्यावर्ती धारा कोर में एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र  उत्पन्न करती है, जो तब द्वितीयक में एक प्रत्यावर्ती धारा को प्रेरित करती है। सीटी के सम्मिलन से प्राथमिक सर्किट काफी हद तक अप्रभावित है। सटीक वर्तमान ट्रांसफार्मर को प्राथमिक और माध्यमिक के बीच घनिष्ठ युग्मन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि द्वितीयक धारा एक विस्तृत वर्तमान सीमा पर प्राथमिक धारा के समानुपाती है। सेकेंडरी में करंट प्राइमरी में करंट है (एक सिंगल टर्न प्राइमरी मानते हुए) सेकेंडरी के टर्न की संख्या से विभाजित। दाईं ओर के चित्रण में, 'I' प्राथमिक में धारा है, 'B' चुंबकीय क्षेत्र है, 'N' द्वितीयक पर घुमावों की संख्या है, और 'A' एक एसी एमीटर है।

वर्तमान ट्रांसफार्मर में आमतौर पर तांबे के तार के कई मोड़ के साथ एक सिलिकॉन स्टील  रिंग कोर घाव होता है, जैसा कि दाई ओर चित्रण में दिखाया गया है। प्राइमरी करंट ले जाने वाले कंडक्टर को रिंग से गुजारा जाता है। सीटी के प्राथमिक में, इसलिए, एक 'टर्न' होता है। प्राथमिक 'वाइंडिंग' करंट ट्रांसफॉर्मर का एक स्थायी हिस्सा हो सकता है, यानी कोर के माध्यम से करंट ले जाने के लिए एक भारी कॉपर बार। विंडो-टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर भी आम हैं, जिनमें सिंगल-टर्न प्राइमरी वाइंडिंग प्रदान करने के लिए कोर में एक ओपनिंग के बीच में सर्किट केबल चल सकते हैं। सटीकता की सहायता के लिए, प्राथमिक कंडक्टर को एपर्चर में केंद्रित होना चाहिए।

सीटी को उनके वर्तमान अनुपात द्वारा प्राथमिक से माध्यमिक तक निर्दिष्ट किया जाता है। रेटेड सेकेंडरी करंट को आम तौर पर 1 या 5 एम्पीयर पर मानकीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक 4000:5 CT सेकेंडरी वाइंडिंग 5 एम्पीयर के आउटपुट करंट की आपूर्ति करेगी जब प्राइमरी वाइंडिंग करंट 4000 एम्पीयर है। इस अनुपात का उपयोग ट्रांसफॉर्मर के एक तरफ प्रतिबाधा या वोल्टेज खोजने के लिए भी किया जा सकता है, दूसरी तरफ उचित मान दिया गया है। 4000:5 सीटी के लिए, द्वितीयक प्रतिबाधा के रूप में पाया जा सकता है $Z_{S} = NZ_{P} = 800Z_{P}$, और द्वितीयक वोल्टेज के रूप में पाया जा सकता है $V_{S} = NV_{P} = 800V_{P}$. कुछ मामलों में, द्वितीयक प्रतिबाधा को प्राथमिक पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसे इस रूप में पाया जाता है $Z_{S}′ = N^{2}Z_{P}$. प्रतिबाधा का उल्लेख केवल प्रारंभिक द्वितीयक प्रतिबाधा मान को वर्तमान अनुपात से गुणा करके किया जाता है। CT की सेकेंडरी वाइंडिंग में अनुपातों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए नल हो सकते हैं, पाँच नल सामान्य हैं।

वर्तमान ट्रांसफॉर्मर आकार और आकार अंत उपयोगकर्ता या स्विच गियर निर्माता के आधार पर भिन्न होते हैं। लो-वोल्टेज सिंगल रेशियो मीटरिंग करंट ट्रांसफॉर्मर या तो रिंग टाइप या प्लास्टिक मोल्डेड केस होते हैं।

स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफॉर्मर में या तो दो-भाग का कोर होता है या एक रिमूवेबल सेक्शन वाला कोर होता है। यह ट्रांसफॉर्मर को पहले इसे डिस्कनेक्ट किए बिना कंडक्टर के चारों ओर रखा जा सकता है। स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग आमतौर पर कम करंट मापने वाले उपकरणों में किया जाता है, जो अक्सर पोर्टेबल, बैटरी से चलने वाले और हाथ से चलने वाले होते हैं (चित्रण नीचे दाईं ओर देखें)।

प्रयोग
विद्युत ग्रिड के संचालन की निगरानी और वर्तमान को मापने के लिए वर्तमान ट्रांसफार्मर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। वोल्टेज लीड के साथ, राजस्व-ग्रेड सीटी कई बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक आपूर्तियों पर विद्युत उपयोगिता के वाट-घंटे मीटर को चलाते हैं।

उच्च-वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर को जमीन से अलग करने के लिए पोर्सिलेन या पॉलीमर इंसुलेटर पर लगाया जाता है। कुछ सीटी कॉन्फ़िगरेशन एक उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर या परिपथ वियोजक  की झाड़ी के आसपास फिसल जाते हैं, जो स्वचालित रूप से सीटी विंडो के अंदर कंडक्टर को केंद्रित करता है।

करंट ट्रांसफॉर्मर को पावर ट्रांसफॉर्मर के लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज लीड पर लगाया जा सकता है। वर्तमान ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए कभी-कभी बस बार के एक हिस्से को हटाया जा सकता है।

अक्सर, विभिन्न उपयोगों के लिए ढेर के रूप में कई सीटी स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुरक्षा उपकरण और राजस्व मीटरिंग मीटरिंग और सुरक्षा सर्किट के बीच अलगाव प्रदान करने के लिए अलग सीटी का उपयोग कर सकते हैं और वर्तमान ट्रांसफार्मर को विभिन्न विशेषताओं (सटीकता, अधिभार प्रदर्शन) के साथ उपकरणों के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रीय विद्युत कोड  (एनईसी) को वाणिज्यिक और आवासीय विद्युत प्रणालियों में अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस की आवश्यकता होती है ताकि गीले स्थानों जैसे कि रसोई और बाथरूम में स्थापित आउटलेट की सुरक्षा के साथ-साथ वेदरप्रूफ आउटलेट भी बाहर स्थापित हो सकें। इस तरह के उपकरण, आमतौर पर ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (GFCIs), आमतौर पर 120-वोल्ट एनर्जेटिक कंडक्टर और न्यूट्रल रिटर्न कंडक्टर दोनों को करंट ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें सेकेंडरी कॉइल ट्रिप डिवाइस से जुड़ा होता है।

सामान्य परिस्थितियों में, दो सर्किट तारों में करंट समान होगा और विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होगा, जिसके परिणामस्वरूप सीटी के माध्यम से शून्य नेट करंट होगा और सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं होगा। यदि आपूर्ति करंट डाउनस्ट्रीम को तीसरे (ग्राउंड) सर्किट कंडक्टर में पुनर्निर्देशित किया जाता है (उदाहरण के लिए, यदि बिजली उपकरण का ग्राउंडेड मेटलिक केस 120-वोल्ट कंडक्टर से संपर्क करता है), या अर्थ ग्राउंड में (जैसे, यदि कोई व्यक्ति 120-वोल्ट से संपर्क करता है) कंडक्टर), न्यूट्रल रिटर्न करंट सप्लाई करंट से कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप सीटी के जरिए पॉजिटिव नेट करंट फ्लो होगा। यह शुद्ध करंट प्रवाह द्वितीयक कॉइल में करंट को प्रेरित करेगा, जिससे ट्रिप डिवाइस सर्किट को संचालित और डी-एनर्जाइज़ करेगा - आमतौर पर 0.2 सेकंड के भीतर। बोझ (लोड) प्रतिबाधा वर्तमान ट्रांसफॉर्मर के लिए सीमा से अधिक माध्यमिक वोल्टेज से बचने के लिए निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वर्तमान रेटिंग को पार नहीं किया जाना चाहिए, या कोर अपने गैर-रैखिक क्षेत्र और अंततः संतृप्ति (चुंबकीय)  में प्रवेश कर सकता है। यह प्राथमिक और समझौता सटीकता में एसी साइन लहर के प्रत्येक आधे (सकारात्मक और नकारात्मक) के पहले भाग के अंत के निकट होगा।

सुरक्षा
वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग अक्सर उच्च वोल्टेज या उच्च वोल्टेज पर धाराओं की निगरानी के लिए किया जाता है। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मानकों और डिजाइन प्रथाओं का उपयोग किया जाता है।

करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी को उसके बोझ से अलग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि करंट प्राइमरी में होता है, क्योंकि सेकेंडरी ड्राइविंग करंट को एक प्रभावी अनंत विद्युत प्रतिबाधा  में जारी रखने का प्रयास करेगा, जो संभावित रूप से उच्च वोल्टेज पैदा करता है और इस तरह ऑपरेटर सुरक्षा से समझौता करता है। कुछ करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए, यह वोल्टेज कई किलोवोल्ट तक पहुंच सकता है और  इलेक्ट्रिक आर्क  का कारण बन सकता है। द्वितीयक वोल्टेज से अधिक होने से ट्रांसफार्मर की सटीकता कम हो सकती है या नष्ट हो सकती है। ओपन ऑपरेशन में आउटपुट वोल्टेज कोर संतृप्ति द्वारा सीमित है क्योंकि प्राथमिक प्रवाह अब द्वितीयक प्रवाह द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, छोटे वर्तमान ट्रांसफार्मर वास्तव में नाममात्र के संचालन के दौरान खतरनाक वोल्टेज नहीं लगा सकते हैं। लोड चालू होने आदि से तेज़ वर्तमान क्षणिक हालांकि उच्च वर्तमान ढलान के कारण खतरनाक वोल्टेज स्तर को प्रेरित कर सकते हैं।

सटीकता
सीटी की शुद्धता कई कारकों से प्रभावित होती है जिनमें निम्न शामिल हैं:
 * बोझ
 * बोझ वर्ग/संतृप्ति वर्ग
 * रेटिंग कारक
 * भार
 * बाहरी विद्युत चुम्बकीय  क्षेत्र
 * तापमान
 * भौतिक विन्यास
 * बहु-अनुपात सीटी के लिए चयनित नल
 * अवस्था परिवर्तन
 * प्राथमिक और माध्यमिक के बीच कैपेसिटिव कपलिंग
 * प्राथमिक और माध्यमिक का प्रतिरोध
 * कोर चुंबकीयकरण वर्तमान

विभिन्न प्रकार के माप के लिए और माध्यमिक सर्किट (बोझ) में मानक भार के लिए सटीकता कक्षाएं IEC 61869-1 में कक्षा 0.1, 0.2s, 0.2, 0.5, 0.5s, 1 और 3 के रूप में परिभाषित की गई हैं। वर्ग पदनाम एक अनुमानित माप है सीटी की सटीकता के बारे में। श्रेणी 1 CT का अनुपात (प्राथमिक से द्वितीयक करंट) रेटेड करंट पर 1% है; कक्षा 0.5 सीटी की अनुपात त्रुटि 0.5% या उससे कम है। चरण में त्रुटियां भी महत्वपूर्ण हैं, खासकर बिजली मापने वाले सर्किट में। निर्दिष्ट लोड प्रतिबाधा के लिए प्रत्येक वर्ग में स्वीकार्य अधिकतम चरण त्रुटि होती है।

सुरक्षात्मक रिलेइंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान ट्रांसफॉर्मर में सिस्टम दोषों के दौरान रिले के सटीक प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य रेटिंग से अधिक ओवरलोड धाराओं पर सटीकता की आवश्यकता होती है। 2.5L400 की रेटिंग के साथ एक CT अपनी रेटेड सेकेंडरी करंट (आमतौर पर) के बीस गुना के सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट के साथ निर्दिष्ट करता है $5 A × 20 = 100 A$) और 400 V (IZ ड्रॉप) इसकी आउटपुट सटीकता 2.5 प्रतिशत के भीतर होगी।

बोझ
वर्तमान ट्रांसफार्मर के द्वितीयक भार को प्राथमिक भार से अलग करने के लिए भार कहा जाता है।

एक सीटी पैमाइश विद्युत नेटवर्क  में बोझ मुख्य रूप से विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिबाधा है जो इसकी द्वितीयक वाइंडिंग को प्रस्तुत किया जाता है। आईईसी सीटी के लिए विशिष्ट बोझ रेटिंग 1.5  वोल्ट-एम्पीयर, 3 वीए, 5 वीए, 10 वीए, 15 वीए, 20 वीए, 30 वीए, 45 वीए और 60 वीए हैं। ANSI/IEEE बोझ रेटिंग B-0.1, B-0.2, B-0.5, B-1.0, B-2.0 और B-4.0 हैं। इसका अर्थ है कि B-0.2 की बोझ रेटिंग वाला CT, द्वितीयक सर्किट पर 0.2 Ohm|Ω तक अपनी घोषित सटीकता बनाए रखेगा। ये विनिर्देश आरेख सीटी के रेटेड बोझ पर परिमाण और चरण कोण त्रुटि स्केल को शामिल करने वाले ग्रिड पर सटीकता समानांतर चतुर्भुज दिखाते हैं। वर्तमान माप सर्किट के बोझ में योगदान देने वाली वस्तुएं स्विच-ब्लॉक, मीटर और इंटरमीडिएट  विद्युत् सुचालक  हैं। अतिरिक्त बोझ प्रतिबाधा का सबसे आम कारण विद्युत मीटर और सीटी के बीच कंडक्टर है। जब सबस्टेशन मीटर मीटर कैबिनेट से दूर स्थित होते हैं, तो केबल की अत्यधिक लंबाई एक बड़ा प्रतिरोध पैदा करती है। इस समस्या को कम माध्यमिक धाराओं (1 ए) के साथ मोटे केबल और सीटी का उपयोग करके कम किया जा सकता है, जो दोनों सीटी और इसके मीटरिंग उपकरणों के बीच कम वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करेंगे।

नी-पॉइंट कोर-संतृप्ति वोल्टेज
वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का नी-पॉइंट वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज का परिमाण है, जिसके ऊपर आउटपुट करंट घोषित सटीकता के भीतर इनपुट करंट का रैखिक रूप से पालन करना बंद कर देता है। परीक्षण में, यदि द्वितीयक टर्मिनलों पर एक वोल्टेज लागू किया जाता है, तो घुटने के बिंदु तक पहुंचने तक लागू वोल्टेज के अनुपात में चुंबकीयकरण प्रवाह बढ़ जाएगा। घुटने के बिंदु को उस वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर लागू वोल्टेज में 10% की वृद्धि से चुंबकीयकरण की धारा 50% बढ़ जाती है। घुटने के बिंदु से अधिक वोल्टेज के लिए, द्वितीयक टर्मिनलों में वोल्टेज में छोटी वृद्धि के लिए भी चुंबकत्व का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग के लिए घुटने-बिंदु वोल्टेज कम लागू होता है क्योंकि उनकी सटीकता आम तौर पर बहुत अधिक होती है लेकिन वर्तमान ट्रांसफॉर्मर रेटिंग की एक बहुत छोटी सीमा के भीतर बाधित होती है, आमतौर पर 1.2 से 1.5 गुना रेटेड वर्तमान। हालांकि, घुटने के बिंदु वोल्टेज की अवधारणा वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि वे आवश्यक रूप से 20 से 30 गुना रेटेड वर्तमान की गलती धाराओं के संपर्क में हैं।

चरण में बदलाव
आदर्श रूप से, वर्तमान ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक धाराएँ चरण में होनी चाहिए। व्यवहार में, यह असंभव है, लेकिन, सामान्य बिजली आवृत्तियों पर, एक डिग्री के कुछ दसवें हिस्से के चरण बदलाव प्राप्त होते हैं, जबकि सरल सीटी में छह डिग्री तक चरण बदलाव हो सकते हैं। वर्तमान माप के लिए, फेज शिफ्ट सारहीन है क्योंकि ए एम्मीटर केवल वर्तमान के परिमाण को प्रदर्शित करता है। हालाँकि,  वाटमीटर, बिजली मीटर और  शक्ति तत्व  मीटर में, फेज शिफ्ट त्रुटियाँ पैदा करता है। शक्ति और ऊर्जा मापन के लिए, एकता शक्ति कारक पर त्रुटियों को नगण्य माना जाता है, लेकिन शक्ति कारक शून्य होने पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शून्य पावर-फैक्टर पर, कोई संकेतित शक्ति वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की चरण त्रुटि के कारण पूरी तरह से है।  इलेक्ट्रॉनिक बिजली और ऊर्जा मीटरों की शुरूआत ने वर्तमान चरण त्रुटि को कैलिब्रेट करने की अनुमति दी है।

निर्माण
बार-प्रकार के वर्तमान ट्रांसफार्मर में प्राथमिक सर्किट के स्रोत और लोड कनेक्शन के लिए टर्मिनल होते हैं, और वर्तमान ट्रांसफार्मर का शरीर प्राथमिक सर्किट और जमीन के बीच इन्सुलेशन प्रदान करता है। तेल इन्सुलेशन और चीनी मिट्टी के बरतन झाड़ियों के उपयोग से, ऐसे ट्रांसफार्मर उच्चतम संचरण वोल्टेज पर लगाए जा सकते हैं।

रिंग-टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर एक बस बार या एक इंसुलेटेड केबल पर स्थापित होते हैं और द्वितीयक कॉइल पर केवल निम्न स्तर का इन्सुलेशन होता है। गैर-मानक अनुपात प्राप्त करने के लिए या अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए, प्राथमिक केबल के एक से अधिक मोड़ को रिंग के माध्यम से पारित किया जा सकता है। जहां केबल जैकेट में एक धातु ढाल मौजूद है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कोई नेट शीथ करंट रिंग से न गुजरे। ग्राउंड फॉल्ट (शून्य अनुक्रम) धाराओं को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि तीन चरण की स्थापना में, तीन प्राथमिक कंडक्टर रिंग के माध्यम से पारित हो सकते हैं। केवल शुद्ध असंतुलित धारा ही एक द्वितीयक धारा उत्पन्न करती है - इसका उपयोग एक सक्रिय चालक से जमीन तक की खराबी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। रिंग-टाइप ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर ड्राई इंसुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग्स पर हार्ड रबर या प्लास्टिक केस होता है।

अस्थायी कनेक्शन के लिए, एक स्प्लिट रिंग-टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर को बिना डिस्कनेक्ट किए केबल पर खिसकाया जा सकता है। इस प्रकार में एक टुकड़े टुकड़े में लोहे का कोर होता है, जिसमें एक हिंग वाला खंड होता है जो इसे केबल पर स्थापित करने की अनुमति देता है; कोर सिंगल टर्न प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रवाह को कई घुमावों के साथ द्वितीयक घाव से जोड़ता है। क्योंकि हिंग वाले खंड में अंतराल अशुद्धि का परिचय देते हैं, ऐसे उपकरणों का उपयोग आम तौर पर राजस्व मीटरिंग के लिए नहीं किया जाता है।

वर्तमान ट्रांसफार्मर, विशेष रूप से जो उच्च वोल्टेज सबस्टेशन सेवा के लिए अभिप्रेत हैं, उनके द्वितीयक वाइंडिंग पर कई नल हो सकते हैं, एक ही उपकरण में कई अनुपात प्रदान करते हैं। यह अतिरिक्त इकाइयों की कम सूची की अनुमति देने के लिए, या एक स्थापना में लोड वृद्धि की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। एक उच्च-वोल्टेज वर्तमान ट्रांसफॉर्मर में एक ही प्राथमिक के साथ कई माध्यमिक घुमाव हो सकते हैं, अलग मीटरिंग और सुरक्षा सर्किट की अनुमति देने के लिए, या विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों के संबंध में। उदाहरण के लिए, एक सेकेंडरी का इस्तेमाल ब्रांच ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए किया जा सकता है, जबकि दूसरी वाइंडिंग का इस्तेमाल बस डिफरेंशियल प्रोटेक्टिव स्कीम में किया जा सकता है और तीसरी वाइंडिंग का इस्तेमाल पावर और करंट माप के लिए किया जा सकता है।

विशेष प्रकार
स्पंदित बिजली प्रणालियों के भीतर उच्च आवृत्ति  या स्पंदित धाराओं के  तरंग ों को मापने के लिए विशेष रूप से निर्मित  वाइडबैंड  वर्तमान ट्रांसफार्मर का भी उपयोग किया जाता है (आमतौर पर एक  आस्टसीलस्कप  के साथ)। पावर सर्किट्री के लिए उपयोग किए जाने वाले सीटी के विपरीत, वाईडबैंड सीटी को प्राथमिक धारा के प्रति एम्पीयर आउटपुट वोल्ट में रेट किया जाता है।

यदि भार प्रतिरोध माप आवृत्ति पर द्वितीयक वाइंडिंग के आगमनात्मक प्रतिबाधा से बहुत कम है, तो द्वितीयक में धारा प्राथमिक धारा को ट्रैक करती है और ट्रांसफार्मर एक वर्तमान आउटपुट प्रदान करता है जो मापा वर्तमान के समानुपाती होता है। दूसरी ओर, यदि वह स्थिति सत्य नहीं है, तो ट्रांसफार्मर आगमनात्मक होता है और एक अंतर आउटपुट देता है। Rogowski कॉइल इस प्रभाव का उपयोग करता है और एक वोल्टेज आउटपुट प्रदान करने के लिए एक बाहरी जोड़नेवाला  की आवश्यकता होती है जो मापा वर्तमान के समानुपाती होता है।

मानक
अंततः, ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर, दो मुख्य मानक हैं जिनके लिए वर्तमान ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन किए गए हैं। IEC 61869-1 (पूर्व में IEC 60044-1) और IEEE C57.13 (ANSI), हालांकि कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई मानकों को भी मान्यता प्राप्त है।

उच्च वोल्टेज प्रकार
करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बिजली उपकेंद्र  और  विद्युत ग्रिड  में सुरक्षा, माप और नियंत्रण के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफॉर्मर स्विचगियर के अंदर या उपकरण झाड़ियों में स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार फ्री-स्टैंडिंग आउटडोर करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। एक स्विचयार्ड में, लाइव टैंक करंट ट्रांसफॉर्मर के पास लाइन वोल्टेज पर सक्रिय उनके बाड़े का एक बड़ा हिस्सा होता है और इसे इंसुलेटर पर लगाया जाना चाहिए। डेड टैंक करंट ट्रांसफॉर्मर मापा सर्किट को बाड़े से अलग करते हैं। लाइव टैंक सीटी उपयोगी होते हैं क्योंकि प्राथमिक कंडक्टर छोटा होता है, जो बेहतर स्थिरता और उच्च शॉर्ट-सर्किट करंट रेटिंग देता है। वाइंडिंग के प्राथमिक को चुंबकीय कोर के चारों ओर समान रूप से वितरित किया जा सकता है, जो ओवरलोड और यात्रियों के लिए बेहतर प्रदर्शन देता है। चूंकि लाइव-टैंक वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का प्रमुख इन्सुलेशन प्राथमिक कंडक्टर की गर्मी के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इन्सुलेशन जीवन और थर्मल स्थिरता में सुधार होता है।

एक उच्च-वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर में कई कोर हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, विभिन्न उद्देश्यों (जैसे मीटरिंग सर्किट, नियंत्रण या सुरक्षा) के लिए। एक ट्रांसफॉर्मर के वाई न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल लाइन के माध्यम से बहने वाले किसी भी फॉल्ट करंट को मापने के लिए एक न्यूट्रल करंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के रूप में किया जाता है।

यह भी देखें

 * उपकरण
 * ट्रांसफार्मर के प्रकार
 * वर्तमान संवेदन तकनीक

बाहरी कड़ियाँ

 * Introduction to Current Transformers
 * Testing Current Transformers