शक्ति तंत्र का संरक्षण

शक्ति तंत्र का संरक्षण विद्युतीय पॉवर इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो बाकी विद्युतीय प्रसार से खराब हुए पुर्जों के वियोग के माध्यम से विद्युत नेटवर्क की विकार के सुरक्षा से संबंधित होता है। एक सुरक्षा योजना का उद्देश्य केवल उन घटकों को अलग करके बिजली व्यवस्था को स्थिर रखना होता है, जो संचालन में जितना संभव हो उतना प्रसार छोड़कर पावर तंत्र के दोषों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को सुरक्षा उपकरण कहा जाता है।

अवयव
सुरक्षा प्रणालियों में सामान्यतः पांच घटक होते है वितरण प्रणाली के कुछ हिस्सों के लिए, फ़्यूज़ संवेदन और अलग करने वाले विद्युत दोष दोनों में सक्षम होते है।
 * रिले से निपटने के लिए सुविधाजनक स्तर तक विद्युत शक्ति प्रणाली के उच्च विद्युत संचालन और धाराओं को कम करने के लिए धारा और विद्युत संचालन परिणामित्र होते है।
 * सुरक्षात्मक रिले गलती को समझने और एक यात्रा, या वियोग, ऑर्डर प्रारंभ करने के लिए होता है।
 * रिले और ऑटोरेक्लोजर आदेश के आधार पर तंत्र को खोलने/बंद करने के लिए विद्युत परिपथ वियोजक या आरसीडी होता है।
 * तंत्र में बिजली अलग होने की स्थिति में बिजली प्रदान करने के लिए बैटरी (बिजली) का उपयोग होता है।
 * संचार चैनल एक लाइन के दूरस्थ आवधिकों पर धारा और विद्युत संचालन के विश्लेषण की अनुमति देने और उपकरणों की दूरस्थ ट्रिपिंग की अनुमति देने के लिए होता है।

प्रत्येक भाग में विफलताएं हो सकती है, जैसे इन्सुलेशन विफलता, गिरने या टूटी हुई संचरण लाइनें, विद्युत परिपथ वियोजकों का गलत संचालन, शॉर्ट विद्युत परिपथ और ओपन विद्युत परिपथ होते है। संपत्तियों की सुरक्षा और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा उपकरण स्थापित किया गया है।

स्विचगियर विद्युत अलग स्विच, फ़्यूज़ या विद्युत परिपथ वियोजक का एक संयोजन है जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों को नियंत्रित, सुरक्षित और अलग करने के लिए किया जाता है। स्विच सामान्य लोड करंट के अनुसार खोलने के लिए सुरक्षित होते है (कुछ स्विच सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में संचालित करने के लिए सुरक्षित नहीं होते है), जबकि सुरक्षात्मक उपकरण फॉल्ट करंट के अनुसार खोलने के लिए सुरक्षित होते है। बहुत महत्वपूर्ण उपकरण में पूरी तरह से निरर्थक और स्वतंत्र सुरक्षात्मक प्रणालियां होती है, जबकि एक छोटी शाखा वितरण लाइन में बहुत ही सरल कम लागत वाली सुरक्षा होती है।



हाई-विद्युत संचालन संचार प्रसार
पारेषण और वितरण प्रणाली का संरक्षण दो कार्य करता है: संयंत्र की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा (कर्मचारियों सहित)। एक बुनियादी स्तर पर, सुरक्षा उन उपकरणों को अलग कर देता है जो एक अधिभार या पृथ्वी पर शॉर्ट का अनुभव करते है। सबस्टेशन में कुछ वस्तुओं जैसे परिणामित्र को तापमान या गैस के दबाव के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

जेनरेटर सेट
बिजली संयंत्र में सुरक्षात्मक रिले का उद्देश्य ऑपरेशन की असामान्य स्थितियों में आंतरिक विफलताओं के साथ-साथ इन्सुलेट विफलताओं या विनियमन विकार के कारण आवर्तित्र या परिणामित्र के क्षति को रोकने के लिए होता है। ऐसी विफलताएं असामान्य है, इसलिए सुरक्षात्मक रिले को बहुत ही कम काम करना होता है। यदि कोई सुरक्षात्मक रिले विकार का पता लगाने में विफल रहता है, तो अल्टरनेटर या परिणामित्र को होने वाली क्षति के लिए महंगा उपकरण मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, साथ ही ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री करने में असमर्थता से आय की हानि भी होती है।

दूरी के लिए अतिभार और बैक-अप (ओवरकरंट)
अधिभार संरक्षण के लिए एक धारा परिणामित्र की आवश्यकता होती है जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है और इसे पूर्व निर्धारित मूल्य से तुलना करता है। अधिभार संरक्षण दो प्रकार के होते हैं: तात्कालिक अतिप्रवाह (IOC) और समय अतिप्रवाह (TOC)। तात्कालिक अतिप्रवाह के लिए आवश्यक है कि विद्युत परिपथ वियोजक को संचालित करने के लिए धारा पूर्व निर्धारित स्तर से अधिक होना चाहिए। समय ओवरकरंट संरक्षण करंट बनाम समय कर्व के आधार पर संचालित होता है, इस वक्र के आधार पर यदि मापी गई धारा पूर्व निर्धारित समय के लिए दिए गए स्तर से अधिक होता है, तो विद्युत परिपथ वियोजक या फ़्यूज़ करता है। दोनों प्रकार के कार्य में समझाया गया है.

पृथ्वी दोष / भूमि दोष
पृथ्वी दोष संरक्षण के लिए भी धारा परिणामित्र की आवश्यकता होती है और तीन-चरण विद्युत परिपथ में असंतुलन की अनुभूति होती है। सामान्यतः पर तीन चरण धाराएं संतुलन में होती है, परिमाण में लगभग बराबर होती है। यदि एक या दो चरण कम प्रतिबाधा पथ के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ जाता है, तो उनका परिमाण नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, जिससे कि धारा असंतुलित होता है। यदि यह असंतुलन पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, तो विद्युत परिपथ वियोजक को संचालित करता है। प्रतिबंधित पृथ्वी दोष संरक्षण एक प्रकार का पृथ्वी दोष संरक्षण है जो धारा परिणामित्र के दो सेटों के बीच पृथ्वी दोष की तलाश करता है (इसलिए उस क्षेत्र तक ही सीमित है)।

दूरी (प्रतिबाधा रिले)
दूरी सुरक्षा विद्युत संचालन और करंट दोनों का पता लगाता है। विद्युत परिपथ पर एक गलती सामान्यतः पर विद्युत संचालन स्तर में शिथिलता उत्पन्न करता है। यदि रिले आवधिकों पर मापे गए विद्युत संचालन से करंट का अनुपात जो एक प्रतिबाधा के बराबर है, एक पूर्व निर्धारित स्तर के भीतर आते ही विद्युत परिपथ वियोजक संचालित होता है। यह उचित रूप से लंबी लाइनों, 10 मील से अधिक लंबी लाइनों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उनकी परिचालन विशेषताएँ लाइन विशेषताओं पर आधारित होती है। इसका मतलब यह है कि जब लाइन पर कोई दोष दिखाई देता है तो प्रतिबाधा सेटिंग की तुलना रिले आवधिकों से दोष तक लाइन के स्पष्ट प्रतिबाधा से जाता है। यदि रिले सेटिंग को स्पष्ट प्रतिबाधा से कम निर्धारित किया जाता है तो यह निर्धारित किया जाता है कि दोष सुरक्षा के क्षेत्र के भीतर होता है। जब संचार लाइन की लंबाई बहुत कम होती है, 10 मील से कम, दूरी की सुरक्षा को समन्वयित करना अधिक कठिन हो जाता है। इन उदाहरणों में सुरक्षा का सबसे अच्छा विकल्प धारा विभेदक सुरक्षा होता है।

बैक-अप
संरक्षण का उद्देश्य केवल पौधे के प्रभावित हिस्से को हटाना है और कुछ नहीं होता है। एक विद्युत परिपथ वियोजक या सुरक्षा रिले संचालित करने में विफल भी हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों में, प्राथमिक सुरक्षा की विफलता के परिणामस्वरूप सामान्यतः पर बैक-अप सुरक्षा का संचालन होता है। रिमोट बैक-अप सुरक्षा सामान्यतः पर गलती को दूर करने के लिए पौधे की प्रभावित और अप्रभावित दोनों वस्तुओं को हटा देता है। स्थानीय बैक-अप सुरक्षा दोष को दूर करने के लिए संयंत्र की प्रभावित वस्तुओं को हटा देता है।

कम विद्युत संचालन प्रसार
लो-विद्युत संचालन प्रसार सामान्यतः पर फ़्यूज़ या लो-विद्युत संचालन विद्युत परिपथ वियोजक पर निर्भर करता है जिससे अतिभार और अर्थ दोनों दोषों को दूर किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा
बल्क तंत्र जो संचार और नियंत्रण तंत्र सहित एक बड़ा परस्पर विद्युतीय तंत्र होता है, हर दिन नए साइबर सुरक्षा खतरों का सामना करा जाता है। ("वैद्युत ग्रिड साइबर सुरक्षा," 2019), इनमें से अधिकतर हमले ग्रिड में नियंत्रण प्रणाली को लक्षित करता है। ये नियंत्रण प्रणालियां अंतर्जाल से जुड़ा है और हैकर्स के लिए उन पर हमला करना आसान बना देता है। ये हमले उपकरण को क्षति पहुंचा सकता है और उपयोगिता पेशेवरों को तंत्र को नियंत्रित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।

समन्वय
सुरक्षात्मक उपकरण समन्वय असामान्य विद्युत स्थितियों के होने पर धारा रुकावट के "सर्वश्रेष्ठ फिट" समय को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। लक्ष्य कटौती को सबसे बड़ी सीमा तक कम करता है। ऐतिहासिक रूप से, पारभासी लॉग-लॉग पेपर पर सुरक्षात्मक उपकरण समन्वय किया जाता है। आधुनिक तरीकों में सामान्यतः पर विस्तृत परिकलक आधारित विश्लेषण और प्रतिवेदन सम्मलित होती है।

बिजली व्यवस्था को सुरक्षात्मक क्षेत्रों में विभाजित करके सुरक्षा समन्वय भी संभाला जाता है। यदि किसी दिए गए क्षेत्र में कोई विकार आती है, तो उस क्षेत्र को पूरे तंत्र से अलग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई होती है। ज़ोन की परिभाषाएँ जनरेटर, बसों, परिणामित्र, संचरण रेखा और मोटर्स के लिए होती है। इसके अतिरिक्त, ज़ोन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: ज़ोन अतिव्याप्त, अतिव्याप्त क्षेत्र विद्युत परिपथ वियोजक को दर्शाते है, और किसी दिए गए ज़ोन में सभी विद्युत परिपथ वियोजक फ़ॉल्ट को अलग करने के लिए खोले जाते है। अतिव्याप्त क्षेत्र प्रत्येक विद्युत परिपथ वियोजक के लिए उपकरण परिणामित्र और रिले के दो सेटों द्वारा बनाए जाते है। वे असुरक्षित क्षेत्रों को खत्म करने के लिए अतिरेक के लिए प्रारूप किए गए हैं; चूँकि, अतिव्याप्त किए गए क्षेत्रों को जितना संभव हो उतना छोटा रहने के लिए तैयार किया जाता है, जब एक अतिव्याप्त क्षेत्र में कोई विकार होती है और दो ज़ोन जो गलती को सम्मलित करते हैं, अलग-थलग हो जाते हैं, बिजली व्यवस्था का क्षेत्र जो सेवा से खो गया है, दो ज़ोन के बावजूद अभी भी छोटा है पृथक किया जाता है।

अशांति-निगरानी उपकरण
अशांति-निगरानी उपकरण (डीएमई) एक गलती से संबंधित तंत्र डेटा पर नज़र रखता है और रिकॉर्ड करता है। डीएमई तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है: डीएमई उपकरणों में सम्मलित हैं:
 * मॉडल सत्यापन,
 * गड़बड़ी की जांच, और
 * तंत्र सुरक्षा प्रदर्शन का आकलन।

* घटना रिकॉर्डर का अनुक्रम, जो घटना के लिए उपकरण प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करता है।
 * दोष रिकॉर्डर, जो तंत्र प्राथमिक विद्युत संचालन और धाराओं के वास्तविक तरंग डेटा को रिकॉर्ड करता है।
 * डायनेमिक डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर (डीडीआर), जो कम आवृत्ति (0.1 Hz - 3 Hz) दोलनों और असामान्य आवृत्ति या विद्युत संचालन भ्रमण जैसी गतिशील घटनाओं के दौरान बिजली व्यवस्था के व्यवहार को चित्रित करने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करता है।

प्रदर्शन के उपाय
संरक्षण अभियंता निर्भरता इन-ज़ोन दोषों के लिए सही ढंग से संचालित करने के लिए सुरक्षा प्रणाली की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते है। वे सुरक्षा को आउट-ऑफ़-ज़ोन दोषों के लिए काम न करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते है। निर्भरता और सुरक्षा दोनों ही विश्वसनीयता के मुद्दे है। दोष वृक्ष विश्लेषण एक उपकरण है जिसके साथ एक सुरक्षा अभियंता प्रस्तावित सुरक्षा योजनाओं की सापेक्ष विश्वसनीयता की तुलना करता है। सुरक्षा प्रणाली में सुधार, निर्भरता बनाम सुरक्षा ट्रेडऑफ़ प्रबंधित करने और कम से कम पैसे के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने पर सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सुरक्षा विश्वसनीयता को मापना महत्वपूर्ण होता है। प्रतिस्पर्धी उपयोगिता उद्योग में एक मात्रात्मक समझ आवश्यक होती है।

* विश्वसनीयता: संभावित रूप से महीनों या वर्षों तक निष्क्रिय रहने की परवाह किए बिना, विकार की स्थिति होने पर उपकरणों को लगातार काम करना चाहिए। इस विश्वसनीयता के बिना, तंत्र महंगा क्षति पहुंचा सकता है। विश्वसनीयता: निर्भरता बनाम सुरक्षा
 * चयनात्मकता: उपकरणों को अवांछित, झूठी यात्राओं से बचना चाहिए।
 * गति: उपकरण की क्षति और गलती की अवधि को कम करने के लिए उपकरणों को जल्दी से काम करना चाहिए, केवल बहुत ही त्रुटिहीन जानबूझकर समय देरी के साथ।
 * संवेदनशीलता: उपकरणों को दोषों के सबसे छोटे मूल्य का भी पता लगाना चाहिए और प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
 * अर्थव्यवस्था: उपकरणों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
 * सरलता: उपकरणों को सुरक्षा विद्युत परिपथरी और उपकरण को न्यूनतम करना चाहिए।

सुरक्षा प्रणालियों के विश्वसनीय संचालन के दो पहलू हैं: निर्भरता और सुरक्षा। निर्भरता शक्ति प्रणाली से दोषपूर्ण तत्व को हटाने के लिए बुलाए जाने पर संचालित करने के लिए सुरक्षा प्रणाली की क्षमता है। सुरक्षा एक बाहरी दोष के दौरान खुद को संचालन से रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली की क्षमता है। सुरक्षा प्रणाली को प्रारूप करने में सुरक्षा और निर्भरता के बीच उचित संतुलन का चयन करने के लिए अभियंतािंग निर्णय की आवश्यकता होती है और स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है।

यह भी देखें

 * दोष धारा सीमक
 * प्रसार विश्लेषक (एसी पावर)
 * संभावित शॉर्ट-विद्युत परिपथ करंट
 * एएनएसआई डिवाइस नंबर

संदर्भ



 * http://perso.numericable.fr/michlami protection and monitoring of the electrical energy transmission network