अग्नि संकेतक प्रणाली

अग्नि अलार्म प्रणाली लोगों को चेतावनी देता है जब धुआं, आग, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य आग से संबंधित सामान्य अभियांत्रिकी की आपात स्थिति का पता चलता है। ये अलार्म धूम्रपान संसूचक और गरम संसूचक स्वचालित रूप से सक्रिय हो सकते हैं मैन्युअल कॉल पॉइंट या पुल अस्वस्थ जैसे मैन्युअल अग्नि अलार्म सक्रियण उपकरणों के माध्यम से भी सक्रिय हो सकते हैं। अलार्म मोटर चालित घंटियाँ दीवार पर लगाने से योग्य साउंडर्स प्रशिक्षण हो सकते हैं। वे स्पीकर स्ट्रोब भी हो सकते हैं जो अलार्म बजाते हैं इसके स्पष्ट निर्देशों के लिए एक आवाज निकासी संदेश होता है। अग्नि अलार्म साउंडर्स को डिवाइस के देश और निर्माता के आधार पर कुछ आवृत्तियों और निम्न, मध्यम तथा उच्च स्वरों पर सेट किया जाता यूरोप में अधिकांश अग्नि अलार्म प्रणाली वैकल्पिक आवृत्तियों के साथ जलपरी की तरह ध्वनि करते हैं। अग्नि अलार्म विद्युत आणविक उपकरणों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है इसे विभिन्न संकेत चिन्हों पर सेट किया जा सकता है। अग्नि अलार्म चेतावनी उपकरणों को विभिन्न वॉल्यूम स्तरों पर भी सेट किया जा सकता है।

बनावट
अग्नि सुरक्षा स्थापित होने के बाद उपयुक्त फ्रेमवर्क, इमारत, संहिता, बीमा एजेंसियों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा के न्यूनतम स्तरों को संदर्भित करके अग्नि अलार्म डिजाइनर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट घटकों, व्यवस्थाओं और लियो को विस्तृत करने का कार्य करता है। इन उद्देश्यों के लिए निर्मित उपकरणों का चयन किया जाता है और बनावट के दौरान मानकीकृत स्थापित विधियों का अनुमान लगाया जाता है।

अंतिम संस्करण 2019 में प्रकाशित यह संहिता एक पारिवारिक मानक राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ का हिस्सा है।
 * आईएसओ 7240-14 इमारत में और उसके आसपास आग का पता लगाने और आग अलार्म प्रणाली की बनावट, कमीशनिंग की सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की स्थापना की गई। यह अगस्त 2013 में प्रकाशित हुआ था इस तकनीकि में एक आइएसटीसी समिति और 21एससी प्रकाशित संस्करण अग्नि अलार्म प्रणाली है।
 * राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ 72 राष्ट्रीय अग्नि अलार्म संहिता संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित और व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली छंटाई का मानक है। जो कनाडा में यूएलसी अग्नि प्रणाली के लिए मानक है।

टीएस 54 -14 पर उल्लिखित आवश्यकताओं के साथ अग्नि पहचान प्रणालियों की योजना, बनावट, स्थापना, कमीशन, उपयोग और रखरखाव के लिए प्रत्येक यूरोपीय देश में राष्ट्रीय संहिता उपयोगी है।
 * ईटीएस 54 -14 अग्नि डिटेक्शन और अग्नि अलार्म प्रणाली एक तकनीकि (सीईएन/टीएस) है जो भाग 14 में योजना, बनावट, स्थापना, कमीशनिंग का उपयोग और रखरखाव के लिए उपयोगी है । यह दस्तावेज समिति सीईएन/टीसी 72 द्वारा तैयार किया गया है जो दस्तावेज मानकों की ईएन 54 श्रृंखला का हिस्सा है। यह मानक अक्टूबर 2018 में प्रकाशित हुआ था।


 * जर्मनी, वीडीएस 2095
 * इटली, यूएनआई 9795
 * फ्रांस NF S61-936
 * स्पेन यूएनई 23007-14
 * यूनाइटेड किंगडम बीएस 5839 भाग 1

भाग


* अग्नि अलार्म नियंत्रण नामिका पैनल (एफएसीपी) एकेएन अग्नि अलार्म नियंत्रण इकाई (एफएसीयू) प्रणाली का केंद्र इनपुट और प्रणाली अखंडता की निगरानी करता है आउटपुट को नियंत्रित करता है और सूचना को रिले करता है।
 * प्राथमिक बिजली की आपूर्ति आमतौर पर गैर-स्विच्ड 120 या 240-वोल्ट वैकल्पिक चालू स्रोत की आपूर्ति एक वाणिज्यिक बिजली उपयोगिता द्वारा की जाती है। गैर-आवासीय अनुप्रयोगों में एक शाखा सर्किट अग्नि अलार्म प्रणाली और उसके घटकों को समर्पित है। समर्पित शाखा सर्किटों को अलग-अलग शाखा सर्किटों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो एक उपकरण को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं।
 * माध्यमिक (अनुलेख) बिजली यह घटक आमतौर पर सीलबंद लीड-अम्ल भंडारण बैटरी या जेनरेटर समेत अन्य आपातकालीन स्रोतों से युक्त होता है प्राथमिक बिजली विफलता की स्थिति में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बैटरी पैनल के नीचे या पैनल के पास बैटरी बॉक्स के अंदर स्थापित हो सकती है।
 * आरंभ करने वाले उपकरण- ये घटक अग्नि अलार्म नियंत्रण इकाई के इनपुट के रूप में कार्य करते हैं ये मैन्युअल या स्वचालित रूप से सक्रिय होते हैं। पुल स्टेशन, हीट डिटेक्टर, डक्ट डिटेक्टर और धूम्रपान डिटेक्टर जैसे उपकरण इसके उदाहरण हैं। गरम और धूम्रपान डिटेक्टरों में दोनों प्रकार की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ श्रेणियां बीम, फोटोइलेक्ट्रिक, आयनीकरण, आकांक्षा और डीसी हैं।
 * अग्नि अलार्म अधिसूचना उपकरण यह घटक अग्नि अलार्म प्रणाली संग्रहीत  ऊर्जा का उपयोग करता है जो निकटवर्ती व्यक्तियों की कार्रवाई करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करता है। यह गरम प्रकाश, चमकती स्ट्रोब प्रकाश, इलेक्ट्रोमैकेनिकल संहिता, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक संहिता, झंकार, घंटी, वक्ता,  इन उपकरणों के संयोजन का उपयोग करके किया जाता है। स्ट्रोब या तो क्सीनन ट्यूब हाल ही में एलईडी से बने होते हैं।
 * बिल्डिंग सेफ्टी इंटरफेस यह इंटरफेस अग्नि अलार्म प्रणाली को निर्मित पर्यावरण के पहलुओं को नियंत्रित करने, आग के लिए इमारत को तैयार करने और हवा की गति, प्रकाश व्यवस्था, प्रक्रिया नियंत्रण, मानव परिवहन और उपलब्धता को प्रभावित करके धुएं और आग के प्रसार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

डिवाइस शुरू करना
* मैन्युअल रूप से सक्रिय डिवाइस अग्नि अलार्म बॉक्स मैनुअल पुल स्टेशन, ब्रेक ग्लास स्टेशन और (यूरोप में) कॉल पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। मैनुअल अग्नि अलार्म सक्रियता के उपकरणों को आसानी से पहचानने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। वे आमतौर पर शारीरिक संपर्क के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं जैसे कि यक्रत को खींचना या कांच को तोड़ना।
 * स्वचालित रूप से सक्रिय उपकरण आग से जुड़े किसी भी संख्या का पता लगाने और भौतिक परिवर्तनों का जवाब देने के उद्देश्य से कई रूप ले सकते हैं गर्मी पकड़ने वाली तापीय ऊर्जा, धुंआ डिटेक्टर के लिए दहन के उत्पाद, लौ निर्देशक के लिए विकिरण ऊर्जा, आग के लिए दहन और जल-प्रवाह का छिड़काव करने का संचालन किया जाता है। नवीनतम नवाचार कैमरे व अन्य विधियों को पहचानने के लिए कम्प्यूटर प्रारूप का उपयोग करते हैं ।

अधिसूचना उपकरण
* अधिसूचना उपकरण श्रव्य, दृश्य, स्पर्श, शाब्दिक या घ्राण उत्तेजनाओं (गंधकारक) का उपयोग करते हैं  आग लगने या आपात स्थिति में रहने वालों को या निकासी करवाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता के  लिए कुछ उपकरण सम्मिलित किए जा सकते हैं जो अनकोडेड जानकारी प्रसारित करते हैं चिन्हित उपकरण जो एक पूर्व निर्धारित संकेतों को प्रसारित करते हैं या ऐसे उपकरण जो श्रव्य और दृश्य पाठ्य सूचना प्रसारित करते हैं जैसे लाइव या पूर्व रिकॉर्ड किए गए निर्देश, और प्रबुद्ध संदेश प्रदर्शित करता है। कुछ अधिसूचना उपकरण अग्नि अलार्म सामान्य आपातकालीन अधिसूचना के उपकरण हैं, जो आपातकालीन अधिसूचना देने की अनुमति देते हैं। एनएफपीए 72 के अनुसार, 18.4.2 (2010 संस्करण) टेम्पोरल संकेत 3 एक आधुनिक प्रणाली में मानक श्रव्य अधिसूचना है। इसमें बार-बार होने वाला तीन-पल्स चक्र (0.5 ऑन, 0.5 ऑफ, तथा 1.5 ऑफ) होता है। स्वर संतुलन आधुनिक प्रणाली में दूसरा सबसे छोटा श्रव्य है। पुराने स्कूलों और इमारतों में आमतौर पर पाए जाने वाले लीगेसी प्रणाली ने अन्य श्रव्य संकेताक्षरों के साथ निरंतर स्वरों का उपयोग किया है।
 * संयुक्त राज्य अमेरिका में अग्नि अलार्म निकासी संकेतों में आम तौर पर एक मानकीकृत श्रव्य स्वर होता है जिसमें सभी सार्वजनिक और सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों की दृश्य अधिसूचना होती है।
 * यूनाइटेड किंगडम में आग अलार्म निकासी संकेतों में आम तौर पर सभी सार्वजनिक और सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों में दृश्य अधिसूचना के साथ स्वर सारन सम्मिलित होते हैं। कुछ अग्नि अलार्म उपकरणों में एक चेतावनी संकेत होता है जो आम तौर पर स्कूलों के लिए पाठ परिवर्तन,सुबह के ब्रेक की शुरुआत, सुबह के ब्रेक के अंत, लंच ब्रेक की शुरुआत, लंच ब्रेक के अंत और जब स्कूल का दिन समाप्त हो जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है।
 * श्रव्य शाब्दिक उपकरण जो आग अलार्म प्रणाली के हिस्से के रूप में कार्यरत हैं जिसमें आपात आवाज चेतावनी सम्प्रेषण(EVAC) क्षमताएं सम्मिलित हैं। आग या अन्य आपात स्थिति के संबंध में कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में रहने वालों को सूचित करने के लिए उच्च-विश्वसनीयता वाले वक्ता का उपयोग किया जाता है। इन वक्ताओं को बड़ी सुविधाओं में नियोजित किया जाता है जहां सामान्य अप्रत्यक्ष निकासी को अव्यावहारिक या अवांछनीय माना जाता है। वक्ताओं के संकेतों का उपयोग रहने वाले की प्रतिक्रिया को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। प्रणाली को अग्नि रक्षक स्टेशनों के रूप में जाने वाली इमारत के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों से इमारत अग्नि सूचना केन्द्र के रूप में नामित एक स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। आग लगने की स्थिति में वक्ता स्वचालित रूप से आग अलार्म प्रणाली द्वारा सक्रिय हो जाते हैं, और पूर्व-चेतावनी का पालन करते हुए वक्ताओं के चयनित समूह में रहने वालों को सुरक्षा का संदेश प्रसारित कर सकते हैं। ये संदेश एक या अधिक भाषाओं में दोहराए जा सकते हैं। एक समर्पित माइक्रोफोन में सक्रिय और बोलने वाले प्रशिक्षित कर्मी वास्तविक समय के ध्वनि निर्देशों को आरंभ करने या बंद करने के लिए स्वचालित संदेशों की पुनरावृत्ति को दबा सकते हैं।

आपातकालीन आवाज अलार्म संचार प्रणाली

 * आवाहैं अलार्म सम्प्रेषण प्रणाली (ईवीएसी) का उपयोग करते हैं पहले से रिकॉर्ड किए गए और मैन्युअल ध्वनि संदेश प्रदान करने के लिए। आवाज अलार्म प्रणाली का उपयोग आमतौर पर ऊंची इमारतों, एरेना और बड़े बचाव-स्थल में किया जाता है, जैसे कि अस्पताल और निरोध सुविधाएं जहां कुल निकासी प्राप्त करना मुश्किल होता है।
 * आवाज-आधारित प्रणाली प्रतिक्रिया कर्मियों को व्यवस्थित निकासी का संचालन करने की क्षमता प्रदान करते हैं और घटना की बदलती परिस्थितियों के निर्माण में रहने वालों को सूचित करते हैं।
 * गगनचुंबी इमारतो में आग लगने के स्थान के आधार पर प्रत्येक मंजिल पर अलग-अलग निकासी संदेश चलाए जा सकते हैं। जिस तल पर आग लगी है  उसे खाली करने के लिए कहा जाता है जबकि नीचे वाले तल को खड़े रहने के लिए कहा जा सकता है।

जन सूचना प्रणाली/आपातकालीन संचार प्रणाली

 * 2010 के आसपास भेजे गए नए संकेत और मानक रूप से नए यूएल मानक 2572 अमेरिकी रक्षा विभाग के यूएफसी 4-021-01 बनावट और ओ एंड एम मास अधिसूचना प्रणाली और एनएफपीए 72 2010 संस्करण अध्याय 24 ने अपनी प्रणाली का विस्तार करने के लिए अग्नि अलार्म प्रणाली निर्माताओं का नेतृत्व किया है। कई प्रकार के आपातकालीन संदेश ( खराब मौसम की आपात स्थिति, सुरक्षा चेतावनी, एम्बर चेतावनी) के समर्थन सहित बड़े पैमाने पर अधिसूचना के लिए नई आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए ध्वनि निकासी क्षमताओं का संदेश प्रदान किया।   आपातकालीन प्रतिक्रिया समूह को साइट पर संभावित आपातकालीन घटनाओं की प्राथमिकता को परिभाषित करना चाहिए और अग्नि अलार्म प्रणाली इस आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना के आधार पर सूचनाओं के प्रचार और अवनति का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। आपातकालीन संचार प्रणालियों के पास अमेरिकियों के विकलांग अधिनियम 1990 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी श्रव्य अधिसूचना गतिविधियों के समन्वय में दृश्य अधिसूचना की आवश्यकताएं भी हैं। कई निर्माताओं ने इन नए और उभरते मानकों को पूरा करने के लिए अपने उपकरणों को प्रमाणित करने के प्रयास किया हैं। जन सूचना प्रणाली  में निम्नलिखित श्रेणियॉं सम्मिलित हैं।
 * टीयर 1 प्रणालियाँ निर्माणाधीन हैं और उच्चतम स्तर की उत्तरजीविता प्रदान करती हैं
 * टीयर 2 प्रणालियाँ इमारत से बाहर हैं और उत्तरजीविता का मध्य स्तर प्रदान करती हैं
 * टियर 3 प्रणालियाँ आपके पक्ष में हैं और उत्तरजीविता का निम्नतम स्तर प्रदान करती हैं

मास नोटिफिकेशन सिस्टम अक्सर पीसी-आधारित वर्कस्टेशन, टेक्स्ट-आधारित डिजिटल साइनेज, और ईमेल, पाठ संदेश, आरएसएस, या आईवीआर-आधारित टेलीफोन टेक्स्ट-टू सहित विभिन्न दूरस्थ सूचना विकल्पों को सम्मिलित करने के लिए एक मानक अग्नि अलार्म प्रणाली के अधिसूचना उपकरणों का विस्तार करते हैं जैसे-भाषण संदेश।

सुरक्षा भवन निर्माण
* चुम्बकीय धुंआ धारक अग्नि अलार्म प्रणाली या डिटेक्शन सहस्त्राब्दी द्वारा नियंत्रित दीवार पर चढ़ा हुआ सोलन या विद्युत चुम्बकीय जो खुली स्थिति में वसंत भार सेल्फ-क्लोजिंग,स्मोक-टाइट दरवाजों को चुंबकीय रूप से सुरक्षित करते हैं। आग नियंत्रण, बिजली स्रोत, इंटरकनेक्शन या नियंत्रण तत्व की विफलता पर दरवाजे को स्वचालित रूप से बंद करने की अनुमति देने के लिए डिमैग्नेटाइज करने की बनावट तैयार की गयी। एक वसंत या गुरुत्वाकर्षण के रूप में संग्रहीत ऊर्जा इमारतों में निकासी और अग्निशमन प्रयासों के दौरान दरवाजे के दोनों तरफ एक टिकाऊ वातावरण बनाए रखने के प्रयास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धुएं के मार्ग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अग्नि डोर होल्डर्स को अग्नि पैनल में कड़ी मेहनत की जा सकती है अग्नि पैनल से जुड़े एक केंद्रीय नियंत्रक से रेडियो तरंगों द्वारा ट्रिगर किया गया रेडियो नियंत्रित ध्वनि जो आग अलार्म की आवाज सीखता है और इसे सुनने पर दरवाजा छोड़ देता है।
 * निदेशालय-माउंटेड धुऑं डिटेक्शन इस तरह से माउंट किया जाता है कि निदेशालय कार्य और किसी समतल के माध्यम से हवा का नमूना लिया जा सके जो विशेष रूप से वातानुकूलित स्थानों में पर्यावरणीय हवा के परिवहन के लिए तैयार किए गए हैं। पंखे के मोटर नियंत्रण सर्किट से इंटरकनेक्शन का उद्देश्य हवा की गति को रोकना, डैम्पर्स को बंद करना और आम तौर पर कब्जे वाले स्थानों में आग से उत्पन्न जहरीले धुएं और धुएं के पुनरावर्तन को रोकना है।
 * आपातकालीन लिफ़्ट सेवा: एलेवेटर ऑपरेशन से जुड़े ऑटोमैटिक इनिशिएटिंग डिवाइसेस की सक्रियता का इस्तेमाल इमरजेंसी एलेवेटर फ़ंक्शंस को शुरू करने के लिए किया जाता है, जैसे कि संबंधित एलेवेटर कैब (एस) को वापस बुलाना। रिकॉल के कारण एलेवेटर कैब्स अग्निशमन सेवा प्रतिक्रिया टीमों द्वारा उपयोग के लिए जमीनी स्तर पर वापस आ जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैब आग की घटना के तल पर वापस नहीं आती हैं, इसके अलावा, लोगों को लिफ्ट में फंसने से रोकने के लिए। ऑपरेशन के चरणों में प्राथमिक रिकॉल (आमतौर पर जमीनी स्तर), वैकल्पिक/द्वितीयक रिकॉल (आमतौर पर जमीनी स्तर से सटे एक मंजिल-प्राथमिक स्तर पर दीक्षा होने पर उपयोग किया जाता है), फायर हैट संकेतक की रोशनी जब एक अलार्म होता है एलेवेटर होइस्टवे या संबंधित कंट्रोल रूम, और कुछ मामलों में एलेवेटर पावर की शंट ट्रिप (डिस्कनेक्ट) (आमतौर पर जहां कंट्रोल रूम या होइस्टवे को फायर स्प्रिंकलर द्वारा संरक्षित किया जाता है)।
 * पब्लिक एड्रेस रैक (PAR): एक ऑडियो पब्लिक एड्रेस रैक को फायर अलार्म सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, या तो रैक पावर सप्लाई यूनिट या इस रैक को चलाने वाले मुख्य एम्पलीफायर में सिग्नलिंग कंट्रोल रिले मॉड्यूल जोड़कर। इसका उद्देश्य इस रैक के बीजीएम (पृष्ठभूमि संगीत) को म्यूट करना है ताकि आपात स्थिति में आग लगने की स्थिति में सही अलार्म बज सके।

ब्रिटिश फायर अलार्म सिस्टम श्रेणियां
गैर-घरेलू परिसरों में फायर अलार्म सिस्टम आमतौर पर बीएस 5839 भाग 1 में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार डिजाइन और स्थापित किए जाते हैं। कई प्रकार के फायर अलार्म सिस्टम होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार के भवन और अनुप्रयोगों के अनुकूल होता है। एक छोटी वाणिज्यिक संपत्ति में एक डिटेक्टर और साउंडर के साथ एक एकल पैनल से बहु-अधिभोग भवन में पता लगाने योग्य फायर अलार्म सिस्टम के लिए एक फायर अलार्म सिस्टम कीमत और जटिलता दोनों में नाटकीय रूप से भिन्न हो सकता है।

बीएस 5839 भाग 1 फायर अलार्म सिस्टम को इस प्रकार वर्गीकृत करता है:
 * एम मैनुअल सिस्टम (कोई स्वचालित फायर डिटेक्टर नहीं है इसलिए इमारत को कॉल पॉइंट और साउंडर्स से सुसज्जित किया गया है)।
 * एल स्वचालित प्रणाली जीवन की सुरक्षा के लिए अभिप्रेत है।
 * पी स्वचालित सिस्टम संपत्ति की सुरक्षा के लिए अभिप्रेत है।

स्वचालित प्रणालियों के लिए श्रेणियों को आगे L1 से L5 और P1 से P2 में विभाजित किया गया है।

ज़ोनिंग
फायर अलार्म डिजाइन करते समय एक महत्वपूर्ण विचार अलग-अलग क्षेत्रों का होता है। निम्नलिखित सिफारिशें बीएस 5839 भाग 1 में पाई जाती हैं:

साथ ही, एनएफपीए प्रत्येक क्षेत्र में निहित उपकरणों को दिखाते हुए एफएसीपी के पास संदर्भ के लिए एक सूची रखने की सिफारिश करता है।
 * एक क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए 2000 m2 फर्श की जगह में।
 * जहां पता लगाने योग्य प्रणालियां मौजूद हैं, वहां दो दोषों से बड़े क्षेत्र से सुरक्षा नहीं हटनी चाहिए 10000 m2.
 * किसी भवन को एकल क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है यदि फर्श का स्थान इससे कम हो 300 m2.
 * जहां फर्श की जगह अधिक हो 300 m2 तो सभी क्षेत्रों को एक मंजिल स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए।
 * एक ही फायर कंपार्टमेंट के भीतर सीढ़ी, लिफ्ट शाफ्ट या अन्य ऊर्ध्वाधर शाफ्ट (नॉनस्टॉप राइजर) को एक या अधिक अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में माना जाना चाहिए।
 * आग का पता लगाने के लिए एक क्षेत्र के भीतर तय की गई अधिकतम दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए 60 m.

यह भी देखें

 * अग्नि सुरक्षा तुल्यता प्रणाली
 * एकाधिक-अलार्म आग
 * राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ
 * धुएं की चेतवानी
 * अग्नि अभ्यास
 * गलत अवाक
 * एन 54 - आग का पता लगाने के लिए यूरोपीय मानक
 * आपातकालीन जनसंख्या चेतावनी - श्रव्य और दृश्य उपकरण के माध्यम से लोगों को चेतावनी देने का एक तरीका जब लोगों का जीवन खतरे में हो।

बाहरी संबंध

 * Example Specification Section 283100 Fire Alarm Systems
 * Authoritative guide to fire alarm systems in UK
 * NFPA Standards