रिक्लोजर

विद्युत ऊर्जा वितरण में, स्वचलित विद्युत परिपथ रिक्लोजर (ACRs) स्विचगियर का एक वर्ग है जिसे अस्थायी स्तरभ्रंश (ऊर्जा अभियान्त्रिकी) को खोजने और बाधित करने के लिए शिरोपरि बिजली वितरण संजाल पर उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है। रिक्लोसेर्स या ऑटोरिक्लोसेर्स के रूप में भी जाना जाता है, ACR अनिवार्य रूप से एकीकृत वर्तमान और वोल्टेज (विद्युत संचालन शक्ति) संवेदक और एक संरक्षण प्रसारण केंद्र के साथ निर्धारित परिपथ वियोजक हैं, जो सुरक्षा संपत्ति के रूप में उपयोग के लिए अनुकूलित हैं। वाणिज्यिक ACR अंतर्राष्ट्रीय विद्युत आयोग 62271-111/IEEE Std C37.60 और IEC 62271-200 मानकों द्वारा शासित होते हैं। प्रचालन अधिकतम वोल्टेज के तीन प्रमुख वर्ग 15.5 kV, 27 kV और 38 kV हैं।

शिरोपरि विद्युत ऊर्जा वितरण संजाल के लिए, 80% तक स्तरभ्रंश क्षणिक होते हैं, जैसे कि बिजली आघात, वोल्टता प्रोत्कर्ष या विदेशी वस्तुएं उजागर वितरण पंक्तियों के संपर्क में आती हैं। नतीजतन, इन क्षणिक स्तरभ्रंशों को एक साधारण रीक्लोज संचालन द्वारा हल किया जा सकता है। रीक्लोज को एक संक्षिप्त खुला-बंद कर्म चक्र को संभालने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जहाँ विद्युत अभियन्त्रण वैकल्पिक रूप से तालाबन्दी चरण में संक्रमण से पहले प्रयास किए गए संकुचित संचालन की संख्या और समय को समनुरूप कर सकता है। ऊपर बताए गए पुनरावर्तक मानकों द्वारा पुनरावर्ती प्रयासों की संख्या अधिकतम चार तक सीमित है।

निर्धारित विद्युत प्रवाह के दो गुणकों पर रिक्लोसेर्स का त्वरित यात्रा वक्र 1.5 चक्र (या 30 मिलीसेकंड) के रूप में कम से कम प्रवृत्त (विद्युत परिपथ से बाहर) का कारण बन सकता है। उन 1.5 चक्रों के दौरान, अन्य अलग-अलग विद्युत परिपथ वोल्टेज गिरावट या निमिष देख सकते हैं जब तक कि प्रभावित विद्युत परिपथ स्तरभ्रन्शन विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए नहीं खुलता। सामान्यतः 1 से 5 सेकंड के बाद गतिरोधक के सक्रियकृत होने और थोड़े समय के लिए खुला रहने के बाद स्वचालित रूप से बंद करना एक मानक प्रक्रिया है।

रीक्लोजर का उपयोग प्रायः सुव्यवस्थित विद्युत् वितरण तंत्र में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे प्रभावी रूप से कंप्यूटर नियंत्रित स्विचगियर होते हैं जिन्हें दूर से संचालित किया जा सकता है और स्काडा या अन्य दूरसंचार का उपयोग करके अन्वेषण किया जा सकता है। पूछताछ और दूरस्थ संचालन क्षमता उपयोगिताओं को उनके संजाल प्रदर्शन के बारे में डेटा एकत्र करने और बिजली पुनर्नियुक्ती के लिए स्वचालन योजनाओं को विकसित करने की अनुमति देती है। स्वचालन योजनाओं को वितरित किया जा सकता है (सुदूर रिक्लोसेर्स स्तर पर निष्पादित) अथवा केंद्रीकृत (दूर से नियंत्रित ACR द्वारा निष्पादित किए जाने वाले केंद्रीय उपयोगिता नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी बंद और खुले आदेश) किया जा सकता है।

विवरण
ऑटोरिक्लोसेर्स एकल-चरण में बने होते हैं और तीन-चरण संस्करण तेल, निर्वात पम्प, अथवा SF6 का उपयोग करते हैं। रिक्लोसेर्स्स के लिए नियंत्रण मूल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लेकर अंकीय विद्युत तक बिजली मापक और SCADA कार्यों के साथ होता है। 10–1200 A के भार विद्युत प्रवाह और 1–16 kA के स्तरभ्रन्शन विद्युत प्रवाह के लिए पुनःवेष्टन की अनुमतांकन 2.4–38 kV से चलती है।

तीन चरण विद्युत परिपथ पर, तीन अलग-अलग फ्यूज अपकाट की तुलना में एक रिक्लोसेर्स अधिक लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, तीन-चरण विद्युत शक्ति पर परिवर्तक संयोजन से तीन-चक्र विद्युत शक्ति परिवर्तक संयोजन रूपांतरण यदि अपकाट का उपयोग वेई की तरफ किया जाता है, और अपकाट संगलन में से केवल 3 में से 1 ही खुलता है, डेल्टा पक्ष पर कुछ ग्राहक परिवर्तक निर्माण के माध्यम से वोल्टेज स्थानान्तरण के कारण कम वोल्टेज की स्थिति होगी। कम वोल्टेज से विद्युत् उपकरणों को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि एक रिक्लोसेर्स का प्रयोग किया गया तो तीनों चरण खुल जाएंगे जिससे समस्या समाप्त हो जाएगी।

इतिहास
1940 के दशक के प्रारम्भ में काइल निगम द्वारा शुरू किए गए शुरुआती रिक्लोसेर्स के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 1900 के दशक के मध्य में रिक्लोसेर्स का आविष्कार किया गया था। रिक्लोसेर्स मूल रूप से तेल से भरे द्रवचालित उपकरण थे जिनमें अल्पविकसित यांत्रिक सुरक्षा प्रसारण क्षमताएं थीं। आधुनिक स्वचालित विद्युत परिपथ रिक्लोसेर्स मूल द्रवचालित इकाइयों की तुलना में काफी अधिक उन्नत हैं। 1980 के दशक में अर्धचालक आधारित विद्युत् सुरक्षात्मक प्रसारण केंद्र के आगमन के परिणामस्वरूप रिक्लोसेर्स परिष्कार में वृद्धि हुई, जिससे असामान्य संचालन के विभिन्न स्तिथियों या विद्युत् ऊर्जा वितरण संजाल पर स्तरभ्रंश के लिए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिलीं। आधुनिक रिक्लोसेर्स में उच्च वोल्टेज पृथक्कर्ण और अंतरायक उपकरण में सामान्यतः वर्तमान रुकावट और चाप शमन के लिए निर्वात अंतरायक के साथ ठोस परावैद्युत पृथक्कर्ण होता है।

स्तरभ्रंश स्थितियों के दौरान सुरक्षा
बिजली वितरण संजाल को हानि से बचाने के लिए, संजाल के साथ प्रत्येक प्रेक्षणस्थल को विद्युत परिपथ भंजक या संगलन अपकाट से सुरक्षित किया जाता है जो लघुपरिपथ की स्थिति में बिजली बंद कर देगा। क्षणिक घटनाओं के तुरंत बाद बिजली पुनः स्थापित करने से निपटने के दौरान इन सुरक्षा समाधानों का उपयोग करना एक बड़ी समस्या प्रस्तुत करता है, इस तथ्य के कारण कि विरोहण कर्मचारियों को विद्युत परिपथ भंजकों को हस्तचालित रूप से पुनर्नियोजन करने या संगलन अपकाट को बदलने की आवश्यकता होगी।

वैकल्पिक रूप से, रिक्लोसेर्स को लघुपथन के बाद दूरस्थ रूप से पुनर्नियोजन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए क्रमानुदेश किया जाता है और सेवा पुनर्नियुक्ती के लिए अधिक कणमय दृष्टिकोण की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ जाती है।

दूरस्थ पुनर्नियुक्ती
दूरस्थ रूप से संचालित होने पर रिक्लोसेर्स महत्वपूर्ण परिचालन व्यय को बचा सकते हैं, क्योंकि यह उन उपकरणों को पुनर्नियोजन करने के लिए स्थल पर जाने के लिए क्षेत्र चालक दल की आवश्यकता को कम कर सकता है जो तालाबन्दी में परिवर्तित हो गए हैं।

विभाग
रिक्लोसेर्स संजाल को छोटे वर्गों में विभाजित करके विद्युत् ऊर्जा वितरण संजाल क्षति को भी संबोधित कर सकते हैं, संभवतः हर विद्युत् ऊर्जा वितरण अधः प्रवाह शाखाबिन्दु पर, जो सहायक प्रेक्षणस्थलों पर भंजकों की तुलना में बहुत कम बिजली संभालते हैं, और बहुत कम पर प्रवृत्त करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। नतीजतन, विद्युत् वितरण तंत्र पर एकल घटना केवल एक एकल पुनरावर्ती द्वारा नियंत्रित अनुभाग को काट देगी, इससे बहुत पहले सहायक प्रेक्षणस्थल एक समस्या की समीक्षा करेगा और बिजली काट देगा।

पुनर्विन्यास और भार प्रवाह विश्लेषण
विद्युत् ऊर्जा वितरण संजाल को फिर से समनुरूप करके रिक्लोसेर्स शक्ति-प्रवाह अध्ययन के विषयों को हल कर सकते हैं।

विशिष्ट स्तरभ्रंश की स्थिति और पुनरावर्ती सिद्धांत
रिक्लोसिंग का मूल सिद्धांत स्तरभ्रंश के प्रकारों पर सक्रिय रूप से विचार करना और पता लगाए गए स्तरभ्रंश प्रकार की संभावनाओं के आधार पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना है।। स्तरभ्रंश धारा को वर्तमान संवेदन परिवर्तक द्वारा अनुभव किया जाता है।

बिजली
शिरोपरि वितरण संजाल पर स्तरभ्रन्शन प्रकार का प्राथमिक वर्ग विद्युत् आघात है। विद्युत् प्रोत्कर्ष वोल्टेज को बढ़ाते हैं जो पृथक्कर्ण के स्थानगत विकार का कारण बन सकता है और विसंवाहक पर आर्कन की अनुमति देता है। रिक्लोसेर्स इसका पता अतिप्रवाह या भूसंर्पक स्तरभ्रंश (स्तरभ्रंश की विषमता के आधार पर) के रूप में लगा सकते हैं। विद्युत् प्रोत्कर्ष बहुत शीघ्रता (50ms में कम) से पारित होते हैं, इसलिए पहले पुनःसंकुचित को प्रवृत्त और पुनःसंकुचित दोनों के लिए समनुरूप किया जा सकता है। यह पहले पुनःसंकुचित बिजली की वजह से होने वाली चिंगारी में रुकावट की अनुमति देता है, लेकिन बिजली को जल्दी से पुनर्नियुक्त करता है।

वनस्पति संपर्क या उपकरण विफलता
यदि पहले, तेजी से बंद होने के बाद, रिक्लोसेर्स एक स्तरभ्रंश पर बंद हो जाता है, तो यह संभावना है कि स्तरभ्रंश वनस्पति संपर्क या उपकरण विफलता का द्वितीयक वर्ग है। एक अति विद्युत प्रवाह स्तरभ्रन्शन एक तार से तार श्रेणी स्तरभ्रन्शन का संकेत देगा, जिसकी पुष्टि नकारात्मक चरण अनुक्रम अति विद्युत प्रवाह संरक्षण द्वारा की जा सकती है, जबकि एक भूमि स्तरभ्रन्शन एक तार से आधार या द्विक तार से आधार स्तरभ्रन्शन का संकेत दे सकता है। इसके बाद रिक्लोसेर्स फ्यूज ज्वलन नीति लागू कर सकते हैं, जहां वे पार्श्व तारों पर फ्यूज को जलाने की अनुमति देने के लिए छोटी अवधि के लिए बंद रहते हैं और स्तरभ्रंश को अलग करते हैं। स्तरभ्रंश दूर न होने पर रिक्लोसेर्स फिर से खुल जाता है। तार से दूर स्तरभ्रन्शन को जलाने के लिए स्तरभ्रन्शन स्थलों पर ऊर्जा पहुंचाने के लिए इसी नीति का उपयोग किया जा सकता है। यह निदेशकों के संपर्क में आने वाली कई तारों, या जीवों (पक्षियों, सांप आदि) के बीच एक शाखा हो सकती है।

संवेदनशील आधार स्तरभ्रन्शन / संवेदनशील भूमि स्तरभ्रन्शन
रिक्लोसेर्स में संवेदनशील भूमि स्तरभ्रन्शन संरक्षण सामान्यतः तत्काल तालाबन्दी पर निर्धारित होता है। एक मध्यम वोल्टेज तार पर छोटे रिसाव धाराओं (1 एम्पीयर से कम) का यह पता लगाना विसंवाहक की विफलता, टूटे हुए तार या पेड़ों के संपर्क में आने वाली तारों का संकेत दे सकता है। इस परिदृश्य में पुनःवेष्टन को लागू करने में कोई श्रेष्ठता नहीं है, और संवेदनशील भूमि स्तरभ्रन्शन पर पुनःवेष्टन नहीं करना उद्योग का सबसे अच्छा अभ्यास है। 500mA और नीचे का पता लगाने में सक्षम संवेदनशील पृथ्वी स्तरभ्रंश संरक्षण वाले रिक्लोसेर्स का उपयोग अग्नि शमन तकनीक के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे आग लगने में 80% जोखिम कम करते हैं, हालाँकि उन्हें इस अनुप्रयोग में रिक्लोसेर्स के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, केवल एकल शॉट वितरित विद्युत परिपथ भंजक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो इन स्तरभ्रंशों के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए संवेदनशीलता की अनुमति देते हैं।

अनुप्रयोग
पारंपरिक रिक्लोसेर्स को केवल एक प्रवृत्त किए गए विद्युत परिपथ भंजक को बंद करने और बिजली पुनर्नियुक्त करने का प्रयास करने के लिए एक दूरस्थ वितरण स्थल पर जाने वाले तार चालकदल की कार्रवाई को स्वचालित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। आधुनिक रिक्लोसेर्स की उन्नत सुरक्षा कार्यक्षमता के साथ, इन उपकरणों का उपयोग कई अतिरिक्त अनुप्रयोगों में किया जाता है

प्रक्रिया में स्वतः रिक्लोसेर्स
प्रभावित शिरोपरि बिजली तारों से प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय ग्राहक कभी-कभी कार्रवाई में एक स्वत: रिक्लोसेर्स के प्रभाव को देख सकते हैं। यदि स्तरभ्रंश ग्राहक के वितरण विद्युत परिपथ को प्रभावित करती है, तो वे एक या कई संक्षिप्त, पूर्ण बहिरंश देख सकते हैं, जिसके बाद या तो सामान्य संचालन होता है (क्योंकि स्वतः रिक्लोसेर्स एक क्षणिक स्तरभ्रंश के बाद बिजली पुनर्नियुक्त करने में सफल होता है) या सेवा का पूर्ण बहिरंश (स्वतः रिक्लोसेर्स के रूप में इसके अधिकतम 4 पुनर्प्रयास समाप्त हो जाते हैं)।

यदि स्तरभ्रन्शन ग्राहक के निकटवर्ती विद्युत परिपथ में है, तो ग्राहक को वोल्टेज में कई संक्षिप्त डिप्स (शिथिलता) दिखाई दे सकते हैं क्योंकि सघन स्तरभ्रन्शन विद्युत प्रवाह आसन्न विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है और एक या अधिक बार बाधित होता है। एक विशिष्ट अभिव्यक्ति बिजली के तूफान के दौरान घरेलू प्रकाश व्यवस्था की गिरावट, या आंतरायिक ब्लैकआउट होगा। स्वतः रिक्लोसेर्स कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्युत् उपकरण समय समायोजन खो सकते हैं, वाष्पशील अनुस्मरण में आँकड़े खो सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर से चालू हो सकते हैं, या बिजली की रुकावट के कारण हानि हो सकती है। ऐसे उपकरणों के मालिकों को विद्युत् उपकरणों को बिजली की रुकावट और बिजली की वृद्धि के परिणामों से बचाने की आवश्यकता हो सकती है।

अनुभागीय एकीकरण
रिक्लोसेर्स अनुप्रवाह सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ सहयोग कर सकते हैं सामान्यतः एक गणक या कालमापित्र द्वारा प्रवर्तित किए गए प्रवृत्तिंग तंत्र से लैस एक असंबद्ध या संगलन अपकाट जिन्हें अनुभागीय कहा जाता है। एक अनुभागीय को सामान्यतः स्तरभ्रन्शन विद्युत प्रवाह को बाधित करने के लिए निर्धार नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें प्रायः एक बड़ा मूलभूत पृथक्कर्ण स्तर होता है, जिससे कुछ अनुभागीय को अलगाव के बिंदु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक अनुभागीय रिक्लोसेर्स (या विद्युत परिपथ भंजक) द्वारा स्तरभ्रंश वर्तमान रुकावटों का पता लगाता है और गिनता है। रुकावटों की पूर्व-निर्धारित संख्या के बाद अनुभागीय खुल जाएगा, जिससे विद्युत परिपथ के स्तरभ्रंशपूर्ण खंड को अलग कर दिया जाएगा, जिससे रिक्लोसेर्स को अन्य गैर-स्तरभ्रंश वर्गों को आपूर्ति पुनर्नियुक्त करने की अनुमति मिल जाएगी। कुछ आधुनिक पुनरावर्ती नियंत्रकों को अनुभागीय प्रकार में पुन: बंद करने वालों को संचालित करने के लिए समनुरूप किया जा सकता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां विद्युत संपत्तियों के बीच प्रभावी सुरक्षा समन्वय प्रदान करने के लिए सुरक्षा श्रेणीकरण पार्श्व बहुत छोटा है।

अग्नि सुरक्षा और जंगल की आग
आग का जोखिम शिरोपरि वितरण संजाल का एक सहज जोखिम है। वितरण सुरक्षा स्विचगियर की पसंद पर ध्यान दिए बिना, भूमिगत जाली की तुलना में शिरोपरि निदेशक के साथ आग का जोखिम हमेशा अधिक होता है।

2009 के बुशफायर में विक्टोरियन राजकीय आयोग ने संकेत दिया था कि उच्च बुशफायर जोखिम वाले दिनों में पुनरावर्तन को अक्षम किया जाना चाहिए, हालांकि कम जोखिम वाले दिनों में इसे आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए लागू किया जाना चाहिए।

गलत तरीके से समनुरूप किए गए या पुराने प्रतिरूप के रिक्लोसेर्स को जंगल की आग के शुरू होने या फैलने में फंसाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई 2009 ब्लैक सैटरडे (काला शनिवार) बुशफायर में अनुसंधान ने संकेत दिया कि 500mA पर समनुरूप किए गए संवेदनशील आधार स्तरभ्रन्शन संरक्षण के साथ एकल प्रयत्न विद्युत परिपथ भंजक के रूप में काम करने वाले रिक्लोसेर्स आग लगने के जोखिम को 80% तक कम कर देंगे। उच्च अग्नि जोखिम वाले दिनों में किसी भी प्रकार के पुन: बंद करने को हटा दिया जाना चाहिए, और सामान्य रूप से पुन: बंद करने को संवेदनशील पृथ्वी स्तरभ्रंश के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए।

विक्टोरियन उपयोगिताओं ने अपने कुछ शिरोपरि संजाल को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भूमिगत तार में परिवर्तित करके, खुले शिरोपरि निदेशकों को रोधित तारों से बदलकर, और पुराने रिक्लोसेर्स को दूरस्थ संचार के साथ आधुनिक ACR के साथ बदलकर यह सुनिश्चित करने के लिए रॉयल आयोग का जवाब दिया कि समायोजन को उच्च बुशफायर पर समायोजित किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * समार्ट विद्युत् वितरण तंत्र
 * परिपथ वियोजक
 * स्थान संजाल उपकेंद्र
 * विद्युत अभियन्त्रण
 * नवीकरणीय ऊर्जा