विद्युत्-रेखा स्फुरण

बिजली आपूर्ति के वोल्टेज में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण पावर-लाइन झिलमिलाहट लैंप की चमक में एक दृश्य परिवर्तन है। वोल्टेज घटाव  किसी उपकरण या सुविधा के बदलते लोड करंट द्वारा ग्रिड के स्रोत विद्युत प्रतिबाधा पर उत्पन्न होता है। समय के ये उतार-चढ़ाव झिलमिलाहट पैदा करते हैं। इसका प्रभाव प्रकाश के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में गड़बड़ी से लेकर मिर्गी तक हो सकता है। झिलमिलाहट संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टेलीविजन रिसीवर या निरंतर विद्युत शक्ति पर निर्भर औद्योगिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

कारण
झिलमिलाहट उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदि एक इस्पात मिल  वितरण नेटवर्क पर बड़ी  विद्युत मोटर  या आर्क भट्टियों का उपयोग करती है, या किसी कार्यालय भवन में लिफ्ट मोटर को बार-बार शुरू करना, या यदि किसी ग्रामीण निवास में एक बड़ा पानी पंप नियमित रूप से शुरू होता है लंबी फीडर प्रणाली. सामान्य कनेक्शन के बिंदु पर उपलब्ध संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट के संबंध में बदलते लोड का आकार बड़ा होने पर झिलमिलाहट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

झिलमिलाहट का माप
फ़्लिकर माप उपकरण की आवश्यकताओं को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी मानक IEC 61000-4-15 में परिभाषित किया गया है। एक झिलमिलाहट मीटर कई फ़ंक्शन ब्लॉकों से बना होता है जो 230 वी/60 डब्ल्यू तापदीप्त लैंप (संदर्भ लैंप) और मानव धारणा प्रणाली (आंख-मस्तिष्क मॉडल) का अनुकरण करते हैं।

झिलमिलाहट के परिणामी क्षणिक मूल्य से अल्पकालिक झिलमिलाहट बोधगम्यता मूल्य पीएसटी की गणना मानकीकृत 10 मिनट के अवलोकन अंतराल पर एक सांख्यिकीय प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। दीर्घकालिक फ़्लिकर पीएलटी की गणना मानकीकृत दो घंटे की अवधि में कई पीएसटी मूल्यों के घन माध्य के रूप में की जाती है।

बोधगम्यता मूल्य गणना और स्केलिंग एल्गोरिदम को ऐसे चुना गया था कि 1.0 का पी मान उस स्तर से मेल खाता है जिस पर 50% परीक्षण विषयों ने झिलमिलाहट को ध्यान देने योग्य और परेशान करने वाला दोनों पाया।

मानक IEC 61000-3-3 में अवलोकन अंतराल और Pst और Plt के लिए सीमित मान निर्दिष्ट हैं:

ईयूटी की परिचालन स्थिति
आईईसी-फ़्लिकर मानक कहता है कि ईयूटी (परीक्षण के तहत उपकरण) को परीक्षण के दौरान इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जो फ़्लिकर के संबंध में सबसे खराब स्थिति है। यदि पूरे परीक्षण के दौरान ईयूटी को (अपेक्षाकृत) स्थिर तरीके से संचालित किया जाता है, तो परिणाम Plt = Pst होगा। यदि यह स्थिति व्यवहार्य और यथार्थवादी है तो इसका मतलब है कि पीएसटी को पीएलटी की सीमाएं (जो कम हैं) पूरी करनी होंगी।

अनुमान
पीएसटी की विशुद्ध विश्लेषणात्मक गणना लगभग असंभव है। मानक में ऐसे सूत्र हैं जो अपेक्षित पीएसटी मूल्यों के अनुमान की अनुमति देते हैं।

झिलमिलाहट शमन
लोड परिवर्तन से झिलमिलाहट उत्पन्न होती है। केवल भार परिवर्तन का आयाम प्रासंगिक है, निरपेक्ष मान नहीं। कम बार-बार लोड परिवर्तन, या छोटे लोड परिवर्तन करके झिलमिलाहट में कमी प्राप्त की जा सकती है। यदि लोड को स्टेप फैशन के बजाय धीरे-धीरे बदला जाता है (उदाहरण के लिए, बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स  की मदद से), तो यह भी झिलमिलाहट को कम ध्यान देने योग्य बनाता है।

लोड परिवर्तन के आयाम और पीएसटी के बीच संबंध रैखिक है, यानी स्विच किए गए लोड को आधा करने पर आधा पीएसटी होता है। प्रति समय लोड परिवर्तनों की संख्या (एन/टीपी) और पीएसटी के बीच संबंध गैर-रैखिक है। लोड परिवर्तन को आधा करने से पीएसटी में केवल 20% की कमी आती है। आधा पीएसटी प्राप्त करने के लिए, लोड परिवर्तनों की संख्या को 9 के कारक से कम करना होगा।

यह भी देखें

 * बिजली की गुणवत्ता

बाहरी संबंध

 * FlickerSim open source flicker measurement simulator