तड़ित निरोधक

एक तड़ित रोधक (वैकल्पिक वर्तनी तड़ित रोधक) (जिसे तड़ित पृथक्कारक भी कहा जाता है) एक उपकरण है, अनिवार्य रूप से बिजली के तार और जमीन के बीच एक हवा का अंतर होता है, जिसका उपयोग बिजली के संचरण और दूरसंचार प्रणालियों पर किया जाता है, बिजली के हानिकारक प्रभावों से प्रणाली के रोधन और चालक को हानि से बचाया जा सके। विशिष्ट तड़ित रोधक में एक उच्च-वोल्टेज टर्मिनल और एक स्थिर टर्मिनल होता है। जब एक बिजली आवेश (या स्विचन आवेश, जो बहुत समान है)  विद्युत लाइन  के साथ बन्दी तक जाती है, तो अधिकतर मामलों में आवेश से विद्युत प्रवाह को बन्दी के माध्यम से मनोरंजित किया जाता है।

टेलीग्राफी और टेलीफ़ोनी  में, एक बिजली बन्दी रखा जाता है जहां तार एक संरचना में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हानि से बचाते हैं और उनके पास व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बिजली बन्दी के छोटे संस्करण, जिन्हें आवेश बन्दी भी कहा जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो बिजली और संचार प्रणालियों और पृथ्वी में प्रत्येक चालक के बीच जुड़े होते हैं। ये जमीन पर सामान्य बिजली या संकेतक धाराओं के प्रवाह को रोकते हैं, लेकिन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं, जिस पर जुड़े उपकरणों को उपमार्गन करते हुए उच्च-वोल्टेज  बिजलीधारा प्रवाहित होता है। उनका उद्देश्य वोल्टेज  में वृद्धि को सीमित करना है जब एक संचार या विद्युत लाइन बिजली से टकरा जाती है और बिजली गिरने के समीप होती है।

यदि सुरक्षा विफल हो जाती है या अनुपस्थित होती है, तो विद्युत प्रणाली पर प्रहार करने वाली बिजली हजारों किलोवोल्ट उत्पन्न करती है जो संचरण लाइनों को हानि पहुंचा सकती है, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी गंभीर हानि पहुंचा सकती है। आने वाली बिजली लाइनों में बिजली से उत्पन्न अत्यधिक वोल्टेज कील बिजली के घरेलू उपकरण को हानि पहुंचा सकते हैं या मौत का कारण भी बन सकते हैं.

तड़ित रोधक का उपयोग बिजली की बाड़ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उनमें एक स्फुलिंग अंतराल और कभी-कभी एक श्रृंखला प्रारंभ करने वाला होता है। इस प्रकार के उपकरण का उपयोग खम्भा विकिरक को खिलाने वाले ट्रांसमीटरों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। ऐसे उपकरणों के लिए श्रृंखला अधिष्ठापन में सामान्यता केवल एक घुमावदार होती है।

तड़ित रोधक बड़े विद्युत ट्रांसफार्मर का हिस्सा बन सकते हैं और ट्रांसफार्मर के फटने के दौरान खंडित हो सकते हैं। एनएफपीए 850 के अनुसार ट्रांसफॉर्मर बुशिंग और बिजली बन्दी से प्रक्षेप्य के साथ-साथ छोटे हथियारों से प्राक्षेपिकी को हराने के लिए उच्च-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फायर बाधाओं की आवश्यकता होती है।

अवयव
बिजली गिरने के लिए एक संभावित लक्ष्य, जैसे कि एक बाहरी टेलीविजन एंटीना, छायाचित्र में A लेबल वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल E जमीन में दबी एक लंबी छड़ से जुड़ा होता है। सामान्यता एंटीना और जमीन के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि B और C के बीच तथा C और D के बीच भी अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। बिजली गिरने का वोल्टेज, हालांकि, दो वायु अंतरालों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक से कई गुना अधिक है। इसका परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रान तड़ित रोधक के माध्यम से जाते हैं बल्कि टेलीविजन निर्धारित पर यात्रा करने और इसे नष्ट करने के।

तड़ित रोधक एक स्फुलिंग अंतराल हो सकता है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड या जिंक ऑक्साइड जैसी अर्धचालक सामग्री अवस्र्द्ध हो सकती है। "थाइराइट" जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा उनके बन्दी और चररोधक उत्पादों में उपयोग होने वाले सिलिकॉन कार्बाइड सम्मिश्र के लिए उपयोग किया जाने वाला व्यापार नाम था। कुछ स्फुलिंग अंतराल हवा के लिए खुले होते हैं, लेकिन अधिकांश आधुनिक किस्में एक सटीक गैस मिश्रण से भरी होती हैं और गैस को आयनीकृत करने के लिए थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री होती है, जब अंतराल में वोल्टेज एक निर्दिष्ट स्तर तक पहुंच जाता है। तड़ित रोधक के अन्य डिजाइन संरक्षित चालक और जमीन के बीच जुड़े एक चमक-निर्वहन ट्यूब (अनिवार्य रूप से एक नीयन चमक दीपक की तरह) का उपयोग करते हैं, या वोल्टेज-सक्रिय ठोस-राज्य स्विच जिन्हें चररोधक  या एमओवी कहा जाता है।

बिजली के उपकेंद्रों में उपयोग होने वाले बिजली बन्दी बड़े उपकरण होते हैं, जिनमें कई फीट लंबी और कई इंच व्यास वाली चीनी मिट्टी की ट्यूब होती है, जो सामान्यता जिंक ऑक्साइड की चक्र से भरी होती है। डिवाइस के समतल में एकसुरक्षा पोर्ट चीनी मिट्टी के बरतन सिलेंडर को चकनाचूर किए बिना कभी-कभी आंतरिक विस्फोट करता है।

बिजली बन्दी को उस अधिकतम धारा द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसका वे सामना कर सकते हैं, जितनी ऊर्जा वे अवशोषित कर सकते हैं और शेषांकन वोल्टेज जिसे उन्हें चालन शुरू करने की आवश्यकता होती है। वे विमान टर्मिनलों और बंधन के संयोजन में एक बिजली संरक्षण प्रणाली के हिस्से के रूप में लागू होते हैं।

यह भी देखें

 * तड़ित - चालक
 * उछाल बन्दी
 * थाइरिस्टर ने संधारित्र को स्विचित किया
 * फैराडे पिंजर

बाहरी संबंध

 * "Electrical Devices and How They Work, Part 14: Lightning Arresters" (article about lightning arresters and how they were used in early AC and DC power distribution systems), Popular Science monthly, February 1919, 5 unnumbered pages, scanned by Google Books
 * OSHA Electric Power eTool: Illustrated Glossary: Lightning Arresters
 * An extensive dictionary of terms used with arresters at ArresterWorks.com
 * History of arresters at ArresterWorks.com
 * Graphic Overview of how an arrester works
 * NEMA Surge Protection Institute