ओपनथर्म

ओपनथर्म (ओटी) मानक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सेंट्रल हीटिंग बायलर और थर्मोस्टेटिक कंट्रोलर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में किया जाता है। मानक के रूप में, ओपनथर्म किसी निर्माता से स्वतंत्र है। सिद्धांततः निर्माता A के कंट्रोलर का उपयोग निर्माता B के बॉयलर को कण्ट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। चूँकि, ओपनथर्म कंट्रोलर और बॉयलर सदैव ठीक से कार्य नहीं करते हैं। ओपनथर्म मानक में कई वैकल्पिक सुविधाएँ सम्मिलित हैं और कुछ उपकरणों में निर्माता-विशिष्ट सुविधाएँ सम्मिलित हो सकती हैं। ऐसी सुविधाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति अन्य ओपनथर्म उपकरणों के साथ संगतता को व्यर्थ कर सकती है।

इतिहास
ओपनथर्म की स्थापना 1996 में की गई थी क्योंकि कई निर्माताओं को रूम कंट्रोलर और बॉयलर के मध्य उपयोग में सरल कम्युनिकेशन सिस्टम की आवश्यकता थी। इसे उपस्थित कंट्रोलरों के जैसे, उपस्थित दो वायर्स पर, पोलारिटी के प्रति संवेदनशील नहीं, इलेक्ट्रिक बैटरी के उपयोग के बिना चलाना था। पौंड स्टर्लिंग के लिए, हनीवेल ने नवंबर 1996 में ओपनथर्म एसोसिएशन को प्रथम विनिर्देश बेचा। कुछ ही समय पश्चात, प्रथम उत्पाद मार्किट में दिखाई दिया। 2008 तक एसोसिएशन में लगभग 42 मेम्बर हो गए थे और इसने नियमित रूप से विनिर्देशों को अपडेट और इम्प्रूव किया है। इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन अपने मेम्बरों के हितों का अनुसरण करने में भी सक्रिय है और आईएसएच (फ्रैंकफर्ट) और मोस्ट्रा कॉन्वेग्नो (मिलन) जैसी प्रदर्शनियों में भी उपस्थित है।, एसोसिएशन में विश्व से 53 मेम्बर हैं।

डिज़ाइन
कंट्रोलर (मास्टर) और बॉयलर (स्लेव) के मध्य कम्युनिकेशन डिजिटल और द्वि-दिशात्मक है। विभिन्न कमांड और विभिन्न प्रकार की जानकारी स्थानांतरित की जा सकती है; चूँकि, सबसे मूलभूत कमांड बॉयलर के लक्षित पानी का तापमान निर्धारित करना है। ओपनथर्म कंट्रोलर और बॉयलर के मध्य अनट्विस्ट 2-वायर केबल का उपयोग करता है। ओपनथर्म पोलारिटी के प्रति संवेदनशील नहीं है: वायर को परिवर्तित किया किया जा सकता है। वायर्स की अधिकतम लंबाई 50 मीटर से अधिकतम 2 x 5 ओम प्रतिरोध तक है। पारंपरिक स्विचिंग थर्मोस्टेटिक कंट्रोलरों के साथ बैकवर्ड संगतता के लिए, ओपनथर्म ने निर्दिष्ट किया कि यदि दो वायर ट्विस्ट हैं तो बॉयलर प्रारंभ हो जाएगा।

मल्टी प्वाइंट टू प्वाइंट
विशिष्टता 3.0 यह भी बताती है कि ओपनथर्म द्वारा दो से अधिक डिवाइस कैसे जोड़े जा सकते हैं। जबकि ओपनथर्म पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन है, मास्टर और स्लेव के मध्य अतिरिक्त डिवाइस (गेटवे) जोड़ी जाती है। इस गेटवे में 1 स्लेव और 1 (या अधिक) मास्टर इंटरफ़ेस हैं। गेटवे कण्ट्रोल करता है कि प्रत्येक स्लेव को कौन सा डेटा भेजा जाता है। एप्लिकेशन उदाहरण रूम का तापमान कंट्रोलर है जो हीट रिकवरी यूनिट से जुड़ा होता है, जो बॉयलर से जुड़ा होता है। ताप पुनर्प्राप्ति इकाई तब प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। अन्य संभावित कॉन्फ़िगरेशन में, थर्मोस्टेट या रूम कंट्रोलर सीक्वेंसर से जुड़ा होता है, जिसके आगे ओपनथर्म इंटरफेस से अधिक बॉयलर से जुड़ा होता है। रूम कंट्रोलर मानक इकाई हो सकता है, क्योंकि यह केवल ताप-उत्पादक को 'देखता' है। सीक्वेंसर में एक्चुअल हीट की आवश्यकता से मैच होने के लिए चलने वाले बॉयलरों की संख्या को बढ़ाने या घटाने के लिए अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर सम्मिलित है। सीक्वेंसर को बॉयलर से संयुक्त आउटपुट के तापमान को मापने के लिए सेंसर की भी आवश्यकता होती है और सामान्यतः यह मुख्य सर्कुलेशन पंप को भी कण्ट्रोल करेगा। एरर होने के पश्चात क्या होता है (शेष इकाइयों को फिर से क्रमबद्ध करना, रूम के कंट्रोलर पर परफॉरमेंस के लिए फाल्ट मेसेज को पारित करना, आदि) सीक्वेंसर कार्यक्षमता का भाग है। (ऐसे सिस्टम के हाइड्रोलिक डिज़ाइन को एक ही समय में चलने वाले बॉयलरों के विभिन्न संयोजनों को भी ध्यान में रखना चाहिए: बॉयलर से प्रवाह को संयोजित करने के लिए सामान्यतः कम हानि वाला हेडर / हाइड्रोलिक सेपरेटर सम्मिलित किया जाता है।)

ओपनथर्म/प्लस (ओटी/+)
दो वायर्स का उपयोग कंट्रोलर को पॉवर सप्लाई कंट्रोलर और बॉयलर के मध्य द्विदिश डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। न्यूनतम उपलब्ध पॉवर 35 मेगावाट है। ओपनथर्म स्मार्ट पावर का उपयोग करते समय, मास्टर अनुरोध के अनुसार, यह 136 मेगावाट (मीडियम पॉवर) या 255 मेगावाट (हाई पॉवर) भी हो सकता है। कंट्रोलर वोल्टेज डोमेन में मैनचेस्टर एन्कोडेड भेजकर बॉयलर को कम्यूनिकेट करता है। बॉयलर डेटा को वर्तमान डोमेन में कंट्रोलर तक वापस भेजता है। ओपनथर्म सेकंड का अधिकतम कम्युनिकेशन अंतराल निर्दिष्ट करता है। कम्युनिकेशन पैकेट में डेटा कार्यात्मक रूप से निर्दिष्ट है और इसे ओपनथर्म-आईडी (ओटी-आईडी) कहा जाता है। 256 ओटी-आईडी उपलब्ध हैं, 128 मूल उपकरण निर्माता के उपयोग के लिए आरक्षित हैं। अन्य 128 आरक्षित हैं, उनमें से 90 कार्यात्मक रूप से निर्दिष्ट हैं। (ओटी विनिर्देश v3.0)

ओपनथर्म/लाइट (ओटी/-)
जब ओटी/- का उपयोग किया जाता है तो मास्टर पीडब्लूएम वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न करता है, जो बॉयलर के पानी के तापमान सेट बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। बॉयलर वर्तमान सिग्नल बॉयलर की स्थिति को प्रदर्शित करता है: एरर, कोई एरर नहीं। सीमित संभावनाओं के कारण ओटी/- का उपयोग संभवतः ही कभी किया जाता है।

ओपनथर्म स्मार्ट पावर
16 जून 2008 को, ओपनथर्म विनिर्देश 3.0 को एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह संस्करण ओपनथर्म स्मार्ट पावर प्रस्तुत करता है। मास्टर, स्लेव से उपलब्ध शक्ति को लो, मीडियम या हाई पॉवर में परिवर्तित करने का अनुरोध कर सकता है। इस मास्टर के साथ निर्माता अपने उत्पादों (बैकलाइट या अतिरिक्त सेंसर) में अधिक कार्यक्षमता जोड़ सकते हैं।

प्रमाणीकरण
निर्माताओं को ओपनथर्म उत्पादों का विपणन करने की अनुमति तब दी जाती है जब वे ओपनथर्म एसोसिएशन के कुछ नियमों का अनुपालन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि निर्माता को ओपनथर्म मेम्बर होना चाहिए, और उत्पाद का परीक्षण स्वतंत्र परीक्षण निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। एसोसिएशन को परीक्षण रिपोर्ट और अनुरूपता की घोषणा प्रदान करके, निर्माता को ओपनथर्म लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

यह भी देखें

 * बिल्डिंग ऑटोमेशन
 * एचवीएसी
 * एचवीएसी कण्ट्रोल सिस्टम
 * केएन्स (मानक)
 * प्रोग्रामएबल थर्मोस्टेट
 * रेडियेटर

बाहरी संबंध

 * Protocol specification (v2.2)
 * Protocol specification (v2.2)