संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट

संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट (PSCC), उपलब्ध फॉल्ट करंट, या शॉर्ट-सर्किट मेकिंग करंट उच्चतम विद्युत प्रवाह  है जो  शार्ट सर्किट  | शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत किसी विशेष विद्युत प्रणाली में मौजूद हो सकता है। यह आपूर्ति प्रणाली के  वोल्टेज  और  विद्युत प्रतिबाधा  द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक मानक घरेलू साधन बिजली विद्युत स्थापना के लिए कुछ हज़ार  एम्पेयर  के परिमाण के आदेश का है, लेकिन एक पृथक अतिरिक्त-कम वोल्टेज (SELV) प्रणाली में कुछ मिलीमीटर जितना कम या सैकड़ों हजारों एम्पियर जितना अधिक हो सकता है। बड़े औद्योगिक बिजली प्रणालियों में।

परिपथ वियोजक और  फ़्यूज़ (विद्युत) इलेक्ट्रिकल) जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों को एक ब्रेकिंग क्षमता के साथ चुना जाना चाहिए जो संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट से अधिक हो, यदि वे सर्किट को सुरक्षित रूप से एक गलती (पावर इंजीनियरिंग) से बचाने के लिए हैं। जब एक बड़े विद्युत प्रवाह को बाधित किया जाता है तो एक विद्युत चाप बनता है, और यदि किसी फ्यूज या सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता पार हो जाती है, तो यह चाप को नहीं बुझाएगा। करंट जारी रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण, आग या विस्फोट को नुकसान होगा।

आवासीय
घरेलू बिजली प्रतिष्ठानों को डिजाइन करते समय, बिजली के आउटलेट पर उपलब्ध शॉर्ट-सर्किट करंट बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। पिछले खंड में बहुत अधिक शॉर्ट-सर्किट करंट के प्रभाव पर चर्चा की गई है। शॉर्ट-सर्किट करंट सर्किट की रेटिंग का लगभग 20 गुना होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शाखा सर्किट पावर सिस्टम सुरक्षा  एक गलती को जल्दी से साफ कर दे। त्वरित डिस्कनेक्टिंग की आवश्यकता है, क्योंकि लाइन-टू-ग्राउंड शॉर्ट सर्किट के दौरान पावर आउटलेट पर ग्राउंडिंग पिन की क्षमता स्थानीय पृथ्वी (कंक्रीट फर्श, पानी के पाइप आदि) के सापेक्ष एक खतरनाक वोल्टेज तक बढ़ सकती है, जिसे बंद करने की आवश्यकता होती है सुरक्षा के लिए जल्दी। यदि शॉर्ट-सर्किट करंट इस आंकड़े से कम है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि सिस्टम सुरक्षित है; उनमें आमतौर पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (उर्फ ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्रेटर) का उपयोग करना शामिल है। विद्युत आउटलेट पर उपलब्ध शॉर्ट-सर्किट करंट का अक्सर परीक्षण किया जाता है जब नए विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शॉर्ट-सर्किट करंट उचित सीमा के भीतर है। आउटलेट पर एक उच्च शॉर्ट-सर्किट करंट यह भी दर्शाता है कि विद्युत पैनल से आउटलेट तक प्रतिरोध कम है, इसलिए सामान्य भार के तहत तारों पर अस्वीकार्य रूप से उच्च वोल्टेज की गिरावट नहीं होगी।

प्रतिरोध पथ आपूर्ति ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से वापस कुल प्रतिरोध है; इसे मापने के लिए एक इंजीनियर अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस मीटर का उपयोग करेगा। एक कम वोल्टेज का उपयोग एक छोटे से करंट को सॉकेट से पृथ्वी के माध्यम से आपूर्ति ट्रांसफार्मर और वितरण बोर्ड में वापस जाने की अनुमति देता है। मापे गए प्रतिरोध का उपयोग शॉर्ट-सर्किट करंट की गणना के लिए किया जा सकता है।

उपयोगिता और औद्योगिक
विद्युत ग्रिड और औद्योगिक बिजली प्रणालियों में, अक्सर शॉर्ट-सर्किट करंट की गणना कनेक्टेड उपकरणों की नेमप्लेट प्रतिबाधा और इंटरकनेक्टिंग वायरिंग के प्रतिबाधा से की जाती है। सरल रेडियल वितरण प्रणालियों के लिए केवल कुछ तत्वों के साथ, हाथ से गणना संभव है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आमतौर पर अधिक जटिल प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है। जहां घूमने वाली मशीनें (जनरेटर और मोटर) सिस्टम में मौजूद हैं, शॉर्ट सर्किट में उनके योगदान के समय-भिन्न प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक जनरेटर में संग्रहीत ऊर्जा पहले कुछ चक्रों में बाद की तुलना में शॉर्ट सर्किट में अधिक करंट का योगदान कर सकती है; यह सर्किट ब्रेकर और फ़्यूज़ के लिए चुनी गई  बाधित रेटिंग  को प्रभावित करता है। एक पृथक जनरेटर को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है कि यह शॉर्ट सर्किट पर पर्याप्त करंट स्रोत कर सकता है ताकि अधीनस्थ ओवरकरंट सुरक्षा उपकरणों को ठीक से संचालित किया जा सके।

जहां एक विद्युत उपयोगिता से एक औद्योगिक प्रणाली को खिलाया जाता है, कनेक्शन के बिंदु पर शॉर्ट सर्किट स्तर निर्दिष्ट किया जा सकता है, अक्सर सिस्टम विकास के बाद न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों या मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। यह एक औद्योगिक ग्राहक द्वारा अपने संयंत्र के भीतर आंतरिक दोष स्तरों की गणना करने की अनुमति देता है। यदि ग्राहक के सिस्टम आकार की तुलना में उपयोगिता स्रोत से संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट बहुत बड़ा है, तो शून्य प्रभावी आंतरिक प्रतिबाधा के साथ एक अनंत बस मान ली जाती है; संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट की एकमात्र सीमा तब परिभाषित अनंत बस के बाद प्रतिबाधा है।

पॉलीपेज़ विद्युत प्रणालियों में, आम तौर पर चरण-से-चरण, चरण-से-जमीन (पृथ्वी), और चरण-से-तटस्थ दोषों की जांच की जाती है, साथ ही एक मामला जहां सभी तीन चरण शॉर्ट-सर्किट होते हैं। क्योंकि केबलों या उपकरणों के प्रतिबाधा चरणों के बीच भिन्न होती है, संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट दोष के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। सिस्टम में सुरक्षा उपकरणों को तीनों मामलों का जवाब देना चाहिए। तीन-चरण प्रणालियों में असममित दोषों के विश्लेषण को आसान बनाने के लिए सममित घटक ों का उपयोग किया जाता है।

यह भी देखें

 * वर्तमान सीमित रिएक्टर