बस नलिका

विद्युत शक्ति वितरण में, एक बस डक्ट (जिसे बसवे भी कहा जाता है) एक धातु की चादर  डक्ट है या बिजली के पर्याप्त विद्युत प्रवाह के संचालन के उद्देश्य से या तो तांबे या एल्यूमीनियम  busbar ों से युक्त राल से अछूता रहता है। यह विद्युत केबलों बिजली का केबल बसों में बिजली प्रवाहित करने का एक वैकल्पिक साधन है।

मूल रूप से एक बसवे में गैर-हवादार स्टील आवास के भीतर घुड़सवार, चीनी मिट्टी के बरतन जैसे अकार्बनिक इंसुलेटर पर समर्थित नंगे तांबे के विद्युत कंडक्टर शामिल थे।

इतिहास
1920 के दशक के अंत में डेट्रायट में ऑटोमोटिव उद्योग के अनुरोध के कारण बसवे का उत्पादन किया गया था। उस समय से, बसवे में सुधार हुआ और औद्योगिक संयंत्रों के लिए द्वितीयक नेटवर्क का एक एकीकृत हिस्सा बन गया।

निर्माण
केबल ट्रे के समान, बस नलिकाओं में मोटे, ठंडे बने स्टील साइड रेल और पतले शीट मेटल कवरिंग होते हैं। अंदर के बसबारों को अलग-अलग और उनके बीच समान अंतराल के साथ अलग किया जा सकता है, या एक साथ "सैंडविच" किया जा सकता है।

आमतौर पर, अलग-अलग बसबारों को गैर-संचालन, सहसंयोजक बंधन सामग्री, जैसे प्लास्टिक या (पुरानी प्रणालियों में) विद्युत टेप के साथ लपेटा या लेपित किया जाता है।

कनेक्शन बिंदु पर, अगले खंड के लिए कनेक्शन सक्षम करने के लिए बसबार भड़क जाते हैं।

एक प्लग-इन बस डक्ट सिस्टम या बसवे में डिस्कनेक्ट स्विच और उस पर लगे अन्य उपकरण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक लंबी इमारत के साथ बिजली वितरित करने के लिए। बसवे के कई रूप प्लग-इन उपकरणों जैसे स्विच और मोटर स्टार्टर को आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं; यह असेंबली लाइन में परिवर्तन के लिए लचीलापन प्रदान करता है, उदाहरण के लिए। फीडर बसवे का उपयोग उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर और स्विचगियर लाइन अप के बीच। एक प्रकार का प्रकार एक कम-प्रतिबाधा वाला बसवे है, जिसे बस बारों की नज़दीकी दूरी के आधार पर कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आगमनात्मक प्रतिक्रिया को कम करता है। एक ट्रॉली बसवे उन उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है जिन्हें बार-बार स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बसवे नीचे की ओर खुला है, और एक मूवेबल कलेक्टर असेंबली ट्रॉली का उपयोग बसवे में फिक्स्ड बस बार और मूविंग इक्विपमेंट से जुड़े केबल के बीच कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। बस डक्ट बिल्डिंग सर्विस पेनेट्रेंट (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या स्ट्रक्चरल) हैं, जिन्हें बाहरी रूप से आग को रोकने वाला  करने की आवश्यकता होती है, जहां वे अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग के लिए आवश्यक अग्नि पृथक्करण में प्रवेश करते हैं।

यह भी देखें

 * बस (कंप्यूटिंग)
 * बसबार
 * पृथक-चरण बस
 * वाहिनी (प्रवाह)

बाहरी संबंध

 * Merriam Webster Definition of Bus Duct
 * YouTube Bus Duct Installation
 * YouTube Bus Duct Construction and Installation
 * Underwriters Laboratories Standard UL857 abstract
 * IEEE C37.23 Standard For Metal Enclosed Bus
 * Interpretations for IEEE Std C37.23-1987 IEEE Guide for Metal-Enclosed Bus and Calculating Losses in Isolated-Phase Bus
 * IEEE P3004.7 - Recommended Practice for the Protection of Power Cables and Busway Used in Industrial and Commercial Power Systems
 * IEEE Busway Short Circuit Testing Procedures
 * IEEE Mathematical model of high voltage sandwich bus duct