तापन, संवातन, वातानुकूलन



हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग (HVAC) एक संलग्न स्थान में हवा के तापमान, आर्द्रता और शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग है। इसका लक्ष्य थर्मल कम्फर्ट (थर्मल आराम) और इनडोर एयर क्वालिटी (घर के अंदर वायु गुणवत्ता प्रदान करना है। एचवीएसी सिस्टम डिजाइन थर्मोडायनामिक्स (ऊष्मागतिकी), द्रव यांत्रिकी और हीट ट्रांसफर ( गर्मी हस्तांतरण) के सिद्धांतों के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक उप-अनुशासन है। "रेफ्रिजरेशन" को कभी-कभी एचवीएसी एंड आर या एचवीएसीआर के रूप में क्षेत्र के संक्षिप्त नाम में जोड़ा जाता है, या "वेंटिलेशन" को हटा दिया जाता है, जैसा कि एचएसीआर में होता है (जैसा कि एचएसीआर-रेटेड सर्किट ब्रेकर के पदनाम में होता है)।

एचवीएसी आवासीय संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट भवन, होटल, और वरिष्ठ रहने की सुविधाएं; मध्यम से बड़े औद्योगिक और कार्यालय भवन जैसे गगनचुंबी इमारतें और अस्पताल; कार, ​​ट्रेन, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी जैसे वाहन; और समुद्री वातावरण में, जहां बाहर से ताजी हवा का उपयोग करके सुरक्षित और स्वस्थ भवन की स्थिति तापमान और आर्द्रता के संबंध में विनियमित होती है।

वेंटिलेटिंग या वेंटिलेशन (एचवीएसी में "वी") उच्च इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किसी भी स्थान में हवा का आदान-प्रदान या बदलने की प्रक्रिया है जिसमें तापमान नियंत्रण, ऑक्सीजन पुनःपूर्ति, और नमी, गंध, धुआं, गर्मी, धूल, हवाई को हटाना शामिल है। बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। वेंटिलेशन अप्रिय गंध और अत्यधिक नमी को हटा देता है, बाहरी हवा का परिचय देता है, आंतरिक भवन हवा को प्रसारित करता रहता है, और आंतरिक हवा के ठहराव को रोकता है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को यांत्रिक/मजबूर और प्राकृतिक प्रकारों में बांटा गया है।

अवलोकन
हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के तीन प्रमुख कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव लागत के भीतर थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता के साथ। एचवीएसी सिस्टम का उपयोग घरेलू और व्यावसायिक दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। एचवीएसी सिस्टम वेंटिलेशन प्रदान कर सकते हैं, और रिक्त स्थान के बीच दबाव संबंध बनाए रख सकते हैं। वायु वितरण और रिक्त स्थान से हटाने के साधनों को कक्ष वायु वितरण के रूप में जाना जाता है। [4]

व्यक्तिगत प्रणाली
आधुनिक इमारतों में, इन कार्यों के डिजाइन, स्थापना और नियंत्रण प्रणाली को एक या अधिक एचवीएसी सिस्टम में एकीकृत किया जाता है। बहुत छोटी इमारतों के लिए, ठेकेदार आमतौर पर आवश्यक क्षमता और प्रकार की प्रणाली का अनुमान लगाते हैं और फिर उपयुक्त रेफ्रिजरेंट और आवश्यक विभिन्न घटकों का चयन करते हुए सिस्टम को डिजाइन करते हैं। बड़ी इमारतों के लिए, बिल्डिंग सर्विस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, या बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर एचवीएसी सिस्टम का विश्लेषण, डिज़ाइन और निर्दिष्ट करते हैं। विशेष यांत्रिक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता तब सिस्टम बनाते हैं, स्थापित करते हैं और कमीशन करते हैं। बिल्डिंग परमिट और प्रतिष्ठानों के कोड-अनुपालन निरीक्षण सामान्य रूप से सभी प्रकार के भवनों के लिए आवश्यक हैं।

जिला नेटवर्क
हालांकि एचवीएसी को अलग-अलग इमारतों या अन्य संलग्न स्थानों (जैसे नोराड के भूमिगत मुख्यालय) में निष्पादित किया जाता है, इसमें शामिल उपकरण कुछ मामलों में एक बड़े जिला हीटिंग (डीएच) या जिला कूलिंग (डीसी) नेटवर्क, या एक संयुक्त डीएचसी नेटवर्क का विस्तार होता है। ऐसे मामलों में, संचालन और रखरखाव के पहलुओं को सरल बनाया जाता है और खपत की जाने वाली ऊर्जा के बिल के लिए मीटरिंग आवश्यक हो जाती है, और कुछ मामलों में ऊर्जा जो बड़ी प्रणाली में वापस आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय में एक इमारत एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडे पानी का उपयोग कर रही हो सकती है और जो गर्म पानी वह लौटाता है उसका उपयोग दूसरे भवन में हीटिंग के लिए या डीएचसी नेटवर्क के समग्र हीटिंग-भाग के लिए किया जा सकता है (संभवतः ऊर्जा के साथ जोड़ा गया ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया तापमान)

एचवीएसी को एक बड़े नेटवर्क पर आधारित करने से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलती है जो अक्सर अलग-अलग भवनों के लिए संभव नहीं होती है, सौर ताप जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए,  सर्दी की ठंड,  मुक्त शीतलन के लिए झीलों या समुद्री जल के कुछ स्थानों में शीतलन क्षमता, और मौसमी थर्मल एनर्जी स्टोरेज (मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण) के सक्षम कार्य। प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके जिनका उपयोग एचवीएसी सिस्टम के लिए किया जा सकता है, यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा अंतर बना सकता है और विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के ज्ञान का विस्तार करने में मदद कर सकता है।

इतिहास
एचवीएसी निकोले लावोव, माइकल फैराडे, रोला सी. कारपेंटर, विलिस कैरियर, एडविन रुड, रूबेन ट्रेन, विलियम रैंकिन, सादी कार्नोट और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों और खोजों पर आधारित है।

इस समय सीमा के भीतर कई आविष्कार पहले आराम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की शुरुआत से पहले थे, जिसे 1902 में अल्फ्रेड वोल्फ (कूपर, 2003) द्वारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि विलिस कैरियर ने सैकेट्स-विल्हेम्स प्रिंटिंग कंपनी को इस प्रक्रिया से लैस किया था। उसी वर्ष एसी यूनिट। कोयने कॉलेज 1899 में एचवीएसी प्रशिक्षण देने वाला पहला स्कूल था।

एचवीएसी सिस्टम के घटकों का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के साथ हाथ से चला गया, और दुनिया भर में कंपनियों और आविष्कारकों द्वारा आधुनिकीकरण, उच्च दक्षता और सिस्टम नियंत्रण के नए तरीकों को लगातार पेश किया जा रहा है।

तापन
हीटर वे उपकरण हैं जिनका उद्देश्य भवन के लिए ऊष्मा (अर्थात ऊष्मा) उत्पन्न करना है। यह केंद्रीय तापन के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली में एक केंद्रीय स्थान में पानी, भाप या हवा को गर्म करने के लिए बॉयलर, भट्टी, या ऊष्मा पंप होता है जैसे कि घर में भट्टी का कमरा, या किसी बड़े भवन में यांत्रिक कक्ष। गर्मी को संवहन, चालन या विकिरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। स्पेस हीटर का उपयोग सिंगल रूम को गर्म करने के लिए किया जाता है और इसमें केवल एक यूनिट होती है।

उत्पादन
ठोस ईंधन, तरल पदार्थ और गैसों सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन के लिए हीटर मौजूद हैं। एक अन्य प्रकार का ऊष्मा स्रोत बिजली है, जो आमतौर पर उच्च प्रतिरोध तार से बने रिबन को गर्म करता है (निक्रोम देखें)। इस सिद्धांत का उपयोग बेसबोर्ड हीटर और पोर्टेबल हीटर के लिए भी किया जाता है। विद्युत हीटरों को अक्सर ताप पंप प्रणालियों के लिए बैकअप या पूरक गर्मी के रूप में उपयोग किया जाता है।

1950 के दशक में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में हीट पंप ने लोकप्रियता हासिल की। हीट पंप विभिन्न स्रोत से गर्मी निकाल सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण की हवा, किसी इमारत से निकलने वाली हवा या जमीन से। हीट पंप संरचना के बाहर से गर्मी को अंदर की हवा में स्थानांतरित करते हैं। प्रारंभ में, हीट पंप एचवीएसी सिस्टम का उपयोग केवल मध्यम जलवायु में किया जाता था, लेकिन कम तापमान के संचालन में सुधार और अधिक कुशल घरों के कारण कम भार के साथ, वे कूलर जलवायु में लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं, वे एक इंटीरियर को ठंडा करके रिवर्स में भी काम कर सकते हैं।

जल/वाष्प
गर्म पानी या भाप के मामले में, पाइपिंग का उपयोग गर्मी को कमरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अधिकांश आधुनिक गर्म पानी बॉयलर हीटिंग सिस्टम में वितरण प्रणाली के माध्यम से गर्म पानी को स्थानांतरित करने के लिए एक परिसंचरण है, जो एक पंप है (पुराने गुरुत्वाकर्षण-आधारित सिस्टम)। विकिरकों, गर्म पानी के कॉइल (हाइड्रो-एयर), या अन्य हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके गर्मी को आसपास की हवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। रेडिएटर्स को दीवारों पर लगाया जा सकता है या फर्श के भीतर स्थापित किया जा सकता है ताकि फर्श की गर्मी पैदा हो सके।

गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में पानी के उपयोग को हाइड्रोनिक्स के रूप में जाना जाता है। गर्म पानी नहाने और धोने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए एक सहायक हीट एक्सचेंजर भी प्रदान कर सकता है।

हवा
गर्म हवा प्रणाली गर्म हवा को आपूर्ति के डक्टवर्क सिस्टम के माध्यम से वितरित करती है और धातु या फाइबरग्लास नलिकाओं के माध्यम से हवा वापस करती है। कई प्रणालियां एयर कंडीशनिंग के लिए एक बाष्पीकरणकर्ता कॉइल द्वारा ठंडा की गई हवा को वितरित करने के लिए समान नलिकाओं का उपयोग करती हैं। हवा की आपूर्ति आम तौर पर धूल और पराग कणों को हटाने के लिए एयर फिल्टर के माध्यम से फ़िल्टर की जाती है।

खतरे
भट्टियों, अंतरिक्ष हीटरों और बॉयलरों के इनडोर हीटिंग की एक विधि के रूप में उपयोग से अपूर्ण दहन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य दहन उपोत्पादों का उत्सर्जन हो सकता है। अधूरा दहन तब होता है जब अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है; इनपुट विभिन्न संदूषक युक्त ईंधन हैं और आउटपुट हानिकारक उपोत्पाद हैं, सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साथ एक बेस्वाद और गंधहीन गैस है।

उचित वेंटिलेशन के बिना, कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 पीपीएम (0.1%) की सांद्रता पर घातक हो सकता है। हालांकि, कई सौ पीपीएम पर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर सिरदर्द, थकान, मतली और उल्टी को प्रेरित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बांधता है, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं इसके हृदय और न्यूरोबेहेवियरल प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सख्त होना) का कारण बन सकता है और दिल के दौरे को भी ट्रिगर कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर हाथ से आंखों के समन्वय, सतर्कता और निरंतर प्रदर्शन को कम करता है। यह समय के भेदभाव को भी प्रभावित कर सकता है।

वायु-संचालन
वेंटिलेशन किसी भी स्थान में तापमान को नियंत्रित करने या नमी, गंध, धुआं, गर्मी, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, या कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी संयोजन को हटाने और ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए हवा को बदलने या बदलने की प्रक्रिया है। वेंटिलेशन अक्सर बाहरी हवा के जानबूझकर वितरण को इनडोर अंतरिक्ष के निर्माण के लिए संदर्भित करता है। इमारतों में स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को यांत्रिक/मजबूर और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

यांत्रिक या प्रेरित
यांत्रिक, या प्रेरित, वेंटिलेशन एक एयर हैंडलर (एएचयू) द्वारा प्रदान किया जाता है और इनडोर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त आर्द्रता, गंध और दूषित पदार्थों को अक्सर बाहरी हवा के साथ कमजोर पड़ने या प्रतिस्थापन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, आर्द्र जलवायु में वेंटिलेशन हवा से अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

रसोई और बाथरूम में आमतौर पर गंध और कभी-कभी नमी को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक निकास होते हैं। ऐसी प्रणालियों के डिजाइन में कारकों में प्रवाह दर (जो पंखे की गति और निकास वेंट आकार का एक कार्य है) और शोर स्तर शामिल हैं। डायरेक्ट ड्राइव पंखे कई अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हैं और रखरखाव की जरूरतों को कम कर सकते हैं।

गर्मियों में, छत के पंखेऔर टेबल / फर्श के पंखे रहने वालों की त्वचा पर पसीने के वाष्पीकरण को बढ़ाकर कथित तापमान को कम करने के उद्देश्य से एक कमरे के भीतर हवा का संचार करते हैं। चूंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए छत से फर्श तक गर्म स्तरीकृत हवा को प्रसारित करके सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए छत के पंखे का उपयोग किया जा सकता है।

निष्क्रिय
प्राकृतिक वेंटीलेशन पंखे या अन्य यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किए बिना बाहरी हवा के साथ एक इमारत का वेंटिलेशन है। जब रिक्त स्थान छोटे होते हैं और वास्तुकला अनुमति देता है तो यह संचालित खिड़कियों, लुवर, या ट्रिकल वेंट के माध्यम से हो सकता है। ASHRAE ने प्राकृतिक वेंटीलेशन को खुली खिड़कियों, दरवाजों, ग्रिलों, और अन्य नियोजित बिल्डिंग लिफाफे पैठ के माध्यम से हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया है, और प्राकृतिक और/या कृत्रिम रूप से उत्पादित दबाव अंतर द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अधिक जटिल योजनाओं में, गर्म हवा को ऊंचे भवन के उद्घाटन को बाहर (स्टैक प्रभाव) में उठने और बहने की अनुमति दी जाती है, जिससे ठंडी बाहरी हवा कम इमारत के उद्घाटन में खींची जाती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन योजनाएं बहुत कम ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन आराम सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। गर्म या आर्द्र जलवायु में, केवल प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से थर्मल आराम बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग बैकअप या पूरक के रूप में किया जाता है। एयर-साइड इकोनॉमाइज़र भी बाहरी हवा से कंडीशन स्पेस का उपयोग करते हैं, लेकिन उपयुक्त होने पर ठंडी बाहरी हवा को पेश करने और वितरित करने के लिए पंखे, नलिकाओं, डैम्पर्स और नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करते हैं।

प्राकृतिक वेंटिलेशन का एक महत्वपूर्ण घटक वायु परिवर्तन दर या वायु परिवर्तन प्रति घंटे है: अंतरिक्ष की मात्रा से विभाजित वेंटिलेशन की प्रति घंटा दर। उदाहरण के लिए, प्रति घंटे छह वायु परिवर्तन का मतलब है कि अंतरिक्ष की मात्रा के बराबर नई हवा की मात्रा हर दस मिनट में जोड़ी जाती है। मानव आराम के लिए, प्रति घंटे कम से कम चार वायु परिवर्तन विशिष्ट हैं, हालांकि गोदामों में केवल दो ही हो सकते हैं। बहुत अधिक वायु परिवर्तन दर असहज हो सकती है, जैसे एक पवन सुरंग जिसमें प्रति घंटे हजारों परिवर्तन होते हैं। उच्चतम वायु परिवर्तन दर भीड़-भाड़ वाली जगहों, बार, नाइट क्लब, वाणिज्यिक रसोई के लिए लगभग 30 से 50 प्रति घंटे वायु परिवर्तन के लिए हैं।

कमरे के बाहर के संबंध में कमरे का दबाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक दबाव तब होता है जब समाप्त होने से अधिक हवा की आपूर्ति होती है, और बाहरी दूषित पदार्थों की घुसपैठ को कम करने के लिए आम है।

वायुजनित रोग
प्राकृतिक वेंटिलेशन तपेदिक, सामान्य सर्दी, इन्फ्लूएंजा, मेनिन्जाइटिस या COVID-19 जैसी हवाई बीमारियों के प्रसार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। दरवाजे और खिड़कियां खोलना प्राकृतिक वेंटिलेशन को अधिकतम करने के अच्छे तरीके हैं, जो महंगे और रखरखाव-आवश्यक यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में हवाई संक्रमण के जोखिम को बहुत कम कर देगा। ऊंची छत और बड़ी खिड़कियों वाले पुराने जमाने के नैदानिक ​​क्षेत्र सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वेंटिलेशन की लागत बहुत कम है और यह रखरखाव मुक्त है, और विशेष रूप से सीमित-संसाधन सेटिंग्स और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त है, जहां टीबी और संस्थागत टीबी संचरण का बोझ सबसे अधिक है। उन सेटिंग्स में जहां श्वसन अलगाव मुश्किल है और जलवायु अनुमति देता है, हवाई संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोले जाने चाहिए। प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सस्ता है।

वातानुकूलन
एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, या एक स्टैंडअलोन एयर कंडीशनर, एक इमारत के सभी या हिस्से के लिए शीतलन और/या आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है। वातानुकूलित भवनों में अक्सर सीलबंद खिड़कियाँ होती हैं, क्योंकि खुली खिड़कियाँ उस प्रणाली के विरुद्ध काम करती हैं जिसका उद्देश्य निरंतर इनडोर वायु स्थितियों को बनाए रखना है। बाहर, ताजी हवा आम तौर पर अंतरिक्ष वापसी हवा के साथ मिश्रण करने के लिए मिक्स एयर चैंबर में एक वेंट द्वारा सिस्टम में खींची जाती है। फिर मिश्रण हवा एक इनडोर या आउटडोर हीट एक्सचेंजर सेक्शन में प्रवेश करती है जहां हवा को ठंडा किया जाना है, फिर सकारात्मक वायु दबाव बनाने वाले स्थान पर निर्देशित किया जाना चाहिए। ताजी हवा से बनी वापसी हवा का प्रतिशत आमतौर पर इस वेंट के उद्घाटन को समायोजित करके हेरफेर किया जा सकता है। विशिष्ट ताजी हवा का सेवन कुल आपूर्ति हवा का लगभग 10% है।

गर्मी को दूर करके एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन प्रदान किया जाता है। विकिरण, संवहन या चालन के माध्यम से गर्मी को हटाया जा सकता है। गर्मी हस्तांतरण माध्यम एक प्रशीतन प्रणाली है, जैसे पानी, हवा, बर्फ और रसायनों को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। एक रेफ्रिजरेंट या तो एक हीट पंप सिस्टम में नियोजित होता है जिसमें थर्मोडायनामिक प्रशीतन चक्र को चलाने के लिए एक कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, या एक फ्री कूलिंग सिस्टम में होता है जो एक कूल रेफ्रिजरेंट (आमतौर पर पानी या एक ग्लाइकोल मिक्स) को प्रसारित करने के लिए पंपों का उपयोग करता है।

यह जरूरी है कि क्षेत्र को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग हॉर्स पावर पर्याप्त हो। कम शक्ति वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिजली की बर्बादी और अक्षम उपयोग को बढ़ावा देंगे। किसी भी एयर कंडीशनर को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है।

प्रशीतन चक्र
प्रशीतन चक्र ठंडा करने के लिए चार आवश्यक तत्वों का उपयोग करता है, जो कंप्रेसर, कंडेनसर, मीटरिंग डिवाइस और वाष्पीकारक हैं।
 * कंप्रेसर के इनलेट पर, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम तापमान, गैसीय अवस्था में होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को उच्च दबाव और तापमान तक पंप करता है।
 * वहां से यह एक हीट एक्सचेंजर (कभी-कभी एक कंडेन्सिंग कॉइल या कंडेनसर कहा जाता है) में प्रवेश करता है, जहां यह बाहर से गर्मी खो देता है, ठंडा होता है, और इसके तरल चरण में संघनित होता है।
 * एक विस्तार वाल्व (जिसे मीटरिंग डिवाइस भी कहा जाता है) रेफ्रिजरेंट तरल को उचित दर पर प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करता है।
 * तरल रेफ्रिजरेंट को दूसरे हीट एक्सचेंजर में वापस कर दिया जाता है, जहां इसे वाष्पित होने दिया जाता है, इसलिए हीट एक्सचेंजर को अक्सर वाष्पीकरण कॉइल या वाष्पीकारक कहा जाता है। जैसे ही तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित होता है, यह अंदर की हवा से गर्मी को अवशोषित करता है, कंप्रेसर में वापस आ जाता है, और चक्र को दोहराता है। इस प्रक्रिया में, गर्मी को घर के अंदर से अवशोषित किया जाता है और बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भवन ठंडा हो जाता है।

परिवर्तनशील जलवायु में, सिस्टम में एक रिवर्सिंग वाल्व शामिल हो सकता है जो सर्दियों में हीटिंग से गर्मियों में ठंडा करने के लिए स्विच करता है। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को उलट कर, हीट पंप रेफ्रिजरेशन चक्र को कूलिंग से हीटिंग या इसके विपरीत में बदल दिया जाता है। यह एक सुविधा को एक ही उपकरण द्वारा एक ही उपकरण द्वारा और एक ही हार्डवेयर के साथ गर्म और ठंडा करने की अनुमति देता है।

मुक्त शीतलन
मुक्त शीतलन प्रणाली में बहुत अधिक क्षमता हो सकती है, और कभी-कभी मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण के साथ जोड़ दी जाती है ताकि गर्मियों की एयर कंडीशनिंग के लिए सर्दी की ठंड का उपयोग किया जा सके। सामान्य भंडारण माध्यम गहरे जलभृत या एक प्राकृतिक भूमिगत चट्टान है जो छोटे-व्यास, हीट-एक्सचेंजर-सुसज्जित बोरहोल के एक समूह के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। छोटे भंडारण वाली कुछ प्रणालियाँ संकर होती हैं, जो शीतलन के मौसम की शुरुआत में मुफ्त शीतलन का उपयोग करती हैं, और बाद में भंडारण से आने वाले संचलन को ठंडा करने के लिए एक ऊष्मा पंप का उपयोग करती हैं। हीट पंप को हीट सिंक से जोड़ा जाता है क्योंकि हीट सिंक स्टोरेज जोड़ा जाता है क्योंकि जब सिस्टम कूलिंग (चार्जिंग के विपरीत) मोड में होता है, तो स्टोरेज हीट सिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग सीजन के दौरान तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

कुछ प्रणालियों में एक "अर्थशास्त्री मोड" शामिल होता है, जिसे कभी-कभी "फ्री-कूलिंग मोड" कहा जाता है। बचत करते समय, नियंत्रण प्रणाली बाहरी हवा के स्पंज को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) खोल देगी और वापसी वायु स्पंज को बंद कर देगी (पूरी तरह या आंशिक रूप से)। इससे सिस्टम को ताजी, बाहरी हवा की आपूर्ति की जाएगी। जब बाहरी हवा मांग की गई ठंडी हवा की तुलना में ठंडी होती है, तो यह शीतलन की यांत्रिक आपूर्ति (आमतौर पर ठंडा पानी या प्रत्यक्ष विस्तार "डीएक्स" इकाई) का उपयोग किए बिना मांग को पूरा करने की अनुमति देगा, इस प्रकार ऊर्जा की बचत होगी। नियंत्रण प्रणाली बाहरी हवा बनाम वापसी हवा के तापमान की तुलना कर सकती है, या यह हवा के उत्साह की तुलना कर सकती है, जैसा कि अक्सर जलवायु में किया जाता है जहां आर्द्रता एक मुद्दा अधिक है। दोनों ही मामलों में, सिस्टम के अर्थशास्त्री मोड में प्रवेश करने के लिए बाहरी हवा वापसी हवा से कम ऊर्जावान होनी चाहिए।

विभाजित प्रणाली की तुलना में संकुलित
सेंट्रल, "ऑल-एयर" एयर कंडीशनिंग सिस्टम (या पैकेज सिस्टम) एक संयुक्त आउटडोर कंडेनसर / बाष्पीकरण इकाई के साथ अक्सर उत्तरी अमेरिकी आवासों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से निकालना मुश्किल होता है (एक इमारत में स्थापित इसे प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया) भारी वायु नलिकाओं की आवश्यकता के कारण। (इन स्थितियों में मिनीस्प्लिट डक्टलेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है।) उत्तरी अमेरिका के बाहर, पैकेज्ड सिस्टम का उपयोग केवल सीमित अनुप्रयोगों में किया जाता है जिसमें स्टेडियम, थिएटर या प्रदर्शनी हॉल जैसे बड़े इनडोर स्थान शामिल होते हैं।

पैकेज्ड सिस्टम का एक विकल्प स्प्लिट सिस्टम में अलग-अलग इनडोर और आउटडोर कॉइल का उपयोग है। उत्तरी अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में स्प्लिट सिस्टम पसंद किए जाते हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में, स्प्लिट सिस्टम अक्सर आवासीय अनुप्रयोगों में देखे जाते हैं, लेकिन वे छोटे वाणिज्यिक भवनों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। स्प्लिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है जहां डक्टवर्क संभव नहीं है या जहां स्पेस कंडीशनिंग दक्षता प्रमुख चिंता का विषय है। डक्टलेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लाभों में आसान इंस्टॉलेशन, नो डक्टवर्क, अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण, नियंत्रण का लचीलापन और शांत संचालन शामिल हैं। अंतरिक्ष कंडीशनिंग में, डक्ट की हानि ऊर्जा खपत के 30% के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मिनीस्प्लिट्स के उपयोग से अंतरिक्ष कंडीशनिंग में ऊर्जा की बचत हो सकती है क्योंकि डक्टिंग से कोई नुकसान नहीं होता है।

स्प्लिट सिस्टम के साथ, बाष्पीकरणकर्ता कॉइल बाहरी इकाई से सीधे हवा को डक्ट करने के बजाय एक इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का उपयोग करके रिमोट कंडेनसर यूनिट से जुड़ा होता है। दिशात्मक वेंट के साथ इनडोर इकाइयां दीवारों पर चढ़ती हैं, छत से निलंबित होती हैं, या छत में फिट होती हैं। अन्य इनडोर इकाइयां सीलिंग कैविटी के अंदर माउंट होती हैं ताकि डक्ट की छोटी लंबाई इनडोर यूनिट से कमरे के चारों ओर वेंट या डिफ्यूज़र तक हवा को संभाल सके।

स्प्लिट सिस्टम अधिक कुशल होते हैं और पदचिह्न आमतौर पर पैकेज सिस्टम से छोटा होता है। दूसरी ओर, पैकेज सिस्टम में स्प्लिट सिस्टम की तुलना में थोड़ा कम इनडोर शोर स्तर होता है क्योंकि पंखे की मोटर बाहर स्थित होती है।

निरार्द्रीकरण
एक एयर कंडीशनिंग प्रणाली में dehumidification (वायु सुखाने) बाष्पीकरणकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।चूंकि बाष्पीकरणकर्ता ओस प्वाइंट (ओस बिंदु) के नीचे के तापमान पर संचालित होता है, इसलिए हवा मे नमी वाष्पीकरण कॉइल ट्यूब पर संघनित होती है। यह नमी एक पैन में बाष्पीकरणकर्ता के तल पर एकत्र की जाती है और एक केंद्रीय नाली या बाहर जमीन पर पाइपिंग करके हटा दी जाती है।

डीह्यूमिडिफायर एक एयर-कंडीशनर जैसा उपकरण है जो एक कमरे या भवन की आर्द्रता को नियंत्रित करता है।यह अक्सर उन तहखानों में नियोजित किया जाता है जिनमें उनके कम तापमान (और नम फर्श और दीवारों के लिए प्रवृत्ति) के कारण उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। खाद्य रिटेलिंग प्रतिष्ठानों में, बड़े खुले चिलर कैबिनेट आंतरिक हवा को निरार्द्रीकरण करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।इसके विपरीत, एक ह्यूमिडिफायर एक इमारत की आर्द्रता को बढ़ाता है।

रखरखाव
सभी आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यहां तक ​​कि छोटे विंडो पैकेज इकाइयां, आंतरिक एयर फिल्टर से लैस हैं। ये आम तौर पर हल्के धुंध जैसी सामग्री के होते हैं, और शर्तों के अनुसार इन्हें बदला या धोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च धूल वाले वातावरण में एक इमारत, या प्यारे पालतू जानवरों वाले घर में, इन गंदगी के भार के बिना इमारतों की तुलना में फिल्टर को अधिक बार बदलना होगा। आवश्यकतानुसार इन फ़िल्टरों को बदलने में विफलता कम ताप विनिमय दर में योगदान देगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ ऊर्जा, छोटा उपकरण जीवन, और उच्च ऊर्जा बिल; कम वायु प्रवाह के परिणामस्वरूप आइस्ड-ओवर बाष्पीकरणकर्ता कॉइल हो सकते हैं, जो वायु प्रवाह को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत गंदे या प्लग किए गए फिल्टर हीटिंग चक्र के दौरान अति ताप का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम को नुकसान हो सकता है या आग भी लग सकती है।

क्योंकि एक एयर कंडीशनर इनडोर कॉइल और बाहरी कॉइल के बीच गर्मी को स्थानांतरित करता है, दोनों को साफ रखना चाहिए। इसका मतलब है कि, बाष्पीकरण करने वाले कॉइल पर एयर फिल्टर को बदलने के अलावा, कंडेनसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। कंडेनसर को साफ रखने में विफलता अंततः कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि कंडेनसर कॉइल इनडोर गर्मी (बाष्पीकरण द्वारा उठाए गए) और कंप्रेसर को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न गर्मी दोनों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है।

ऊर्जा दक्षता
एचवीएसी (HVAC) इमारतों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्योंकि भवन क्षेत्र वैश्विक (global) ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिशत उपभोग करता है 1980 के दशक के बाद से, एचवीएसी (HVAC) उपकरण के निर्माता उन प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह मूल रूप से बढ़ती ऊर्जा लागतों से प्रेरित था, और हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता में वृद्धि से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, एचवीएसी (HVAC) सिस्टम दक्षता में सुधार भी अधिभोगी स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, अमेरिका में, EPA ने पिछले कुछ वर्षों में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। एचवीएसी सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरीके हैं

हीटिंग ऊर्जा
अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए जल तापन अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में जल तापन एक मानक था। आज, मजबूर एयर सिस्टम एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुना हो सकता है और अधिक लोकप्रिय हैं।

मजबूर वायु प्रणालियों के कुछ लाभ, जो अब चर्चों, स्कूलों और उच्च-अंत निवासों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, एक दोष स्थापना लागत है, जो पारंपरिक एचवीएसी सिस्टम की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है।अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए जल तापन अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक था। आज, मजबूर एयर सिस्टम एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुना हो सकता है और अधिक लोकप्रिय हैं।
 * बेहतर एयर कंडीशनिंग प्रभाव
 * 15-20% तक की ऊर्जा बचत
 * यहां तक कि कंडीशनिंग

एक कमी स्थापना लागत एक कमी है, जो पारंपरिक एचवीएसी सिस्टम की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है।

ज़ोनेड हीटिंग (zoned heating) को शुरू करके केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में ऊर्जा दक्षता में और भी अधिक सुधार किया जा सकता है। यह गैर-केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के समान गर्मी के अधिक दानेदार अनुप्रयोग की अनुमति देता है। जोन कई थर्मोस्टैट्स ( thermostats) द्वारा नियंत्रित होते हैं। वाटर हीटिंग सिस्टम में थर्मोस्टैट्स ज़ोन वाल्व को नियंत्रित करते हैं, और जबरन वायु प्रणालियों में वे ज़ोन स्पंज को नियंत्रित करते हैं, जो कि चुनिंदा रूप से हवा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। इस मामले में, उचित तापमान बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमान हर समय इकाई में भवन को आपूर्ति की जाने वाली ताप ऊर्जा की मांग की गणना करके भवन के ताप को नियंत्रित करने का एक और तरीका है। पूर्वानुमान, हर बार यूनिट में इमारत को आपूर्ति की जानी चाहिए, जिसे हीटिंग ऊर्जा की मांग की गणना करके बिल्डिंग हीटिंग को नियंत्रित करने का एक और तरीका है।

ग्राउंड सोर्स हीट पंप
ग्राउंड सोर्स, या जियोथर्मल, हीट पंप साधारण हीट पंप के समान होते हैं, लेकिन गर्मी को बाहरी हवा में या उससे स्थानांतरित करने के बजाय, वे हीटिंग और एयर कंडीशनिंग प्रदान करने के लिए के स्थिर, यहां तक कि पृथ्वी के तापमान पर भरोसा करते हैं। कई क्षेत्र चरम सीमाओं तक मौसमी तापमान का अनुभव करते हैं, जिसके लिए इमारतों को गर्म या ठंडा करने के लिए बड़ी क्षमता वाले हीटिंग और शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक पारंपरिक हीट पंप सिस्टम मोंटाना के -57 डिग्री सेल्सियस (-70 डिग्री फ़ारेनहाइट) कम तापमान में एक इमारत को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक ताप पंप सिस्टम या कैलिफोर्निया के डेथ वैली में यूएस-57 डिग्री सेल्सियस (134 डिग्री फारेनहाइट) में दर्ज किए गए उच्चतम तापमान में एक इमारत को ठंडा करता है, 1913 में अंदर और बाहर हवा के तापमान के बीच अत्यधिक अंतर के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि, पृथ्वी की सतह से एक मीटर नीचे, जमीन अपेक्षाकृत स्थिर तापमान पर रहती है। अपेक्षाकृत मध्यम तापमान पृथ्वी के इस बड़े स्रोत का उपयोग करते हुए, हीटिंग या कूलिंग सिस्टम की क्षमता को अक्सर काफी कम किया जा सकता है। हालांकि जमीन का तापमान अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है, भूमिगत 1.8 मीटर (6 फीट) पर, तापमान आमतौर पर केवल 7 से 24 डिग्री सेल्सियस (45 से 75 डिग्री फारेनहाइट) के बीच होता है।

सौर एयर कंडीशनिंग
Photovoltaic सौर पैनल एयर कंडीशनिंग की परिचालन लागत को संभावित रूप से कम करने के लिए एक नया तरीका प्रदान करते हैं। पारंपरिक एयर कंडीशनर वैकल्पिक करंट का उपयोग करके चलते हैं, और इसलिए, किसी भी प्रत्यक्ष-वर्तमान सौर ऊर्जा को इन इकाइयों के साथ संगत होने के लिए उलटा होना चाहिए। नई चर-गति डीसी-मोटर इकाइयां (New variable-speed DC-motor units) सौर ऊर्जा को अधिक आसानी से चलाने की अनुमति देती हैं क्योंकि यह रूपांतरण अनावश्यक है,और चूंकि मोटर्स आपूर्ति की गई सौर ऊर्जा में भिन्नता से जुड़े वोल्टेज उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशील हैं (उदाहरण के लिए, क्लाउड कवर के कारण)

वेंटिलेशन एनर्जी रिकवरी
एनर्जी रिकवरी सिस्टम कभी -कभी हीट रिकवरी वेंटिलेशन या  एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन  सिस्टम का उपयोग करते हैं जो हीट एक्सचेंजर या थैलेपी व्हील्स को रोजगार देते हैं। यह घर के अंदर की बासी हवा से बाहर से आने वाली ताजी हवा में ऊर्जा के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है।

एयर कंडीशनिंग ऊर्जा
वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्रों का प्रदर्शन थर्मोडायनामिक्स ( thermodynamics) द्वारा सीमित है प्रदर्शन का  गुणांक (सीओपी) (Coefficient of performance COP)  प्रदर्शन को मापता है, लेकिन इस आयाम रहित उपाय को अपनाया नहीं गया है।इसके बजाय, ऊर्जा दक्षता अनुपात ( Energy Efficiency Ratio (EER) ) का उपयोग पारंपरिक रूप से कई एचवीएसी (HVAC) प्रणालियों के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए किया गया है। EER 35 C बाहरी तापमान पर आधारित ऊर्जा दक्षता अनुपात है। एक विशिष्ट शीतलन मौसम पर एयर कंडीशनिंग उपकरणों के प्रदर्शन का अधिक सटीक रूप से वर्णन करने के लिए, ईईआर ( EER) के एक संशोधित संस्करण, मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात  (SEER), या यूरोप में   ईएसईआर (ESEER) का उपयोग किया जाता है।SEER रेटिंग एक स्थिर 35 °C बाहरी तापमान के बजाय मौसमी तापमान औसत पर आधारित है। वर्तमान उद्योग SEER रेटिंग न्यूनतम14 SEER है इंजीनियरों ने कुछ क्षेत्रों को इंगित किया है जहां मौजूदा हार्डवेयर की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, हवा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशंसक ब्लेड को आमतौर पर शीट धातु से मुहर लगाई जाती है, जो निर्माण की एक किफायती विधि है, लेकिन परिणामस्वरूप वे वायुगतिकीय रूप से कुशल नहीं हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लेड हवा को एक तिहाई से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विधुत शक्ति (electrical power) को कम कर सकता है T

मांग नियंत्रित रसोई वेंटिलेशन
डिमांड कंट्रोल्ड किचन वेंटिलेशन (DCKV) एक व्यावसायिक रसोई में वास्तविक खाना पकाने के भार के जवाब में रसोई निकास की मात्रा और आपूर्ति हवा को नियंत्रित करने के लिए एक भवन नियंत्रण दृष्टिकोण है। पारंपरिक वाणिज्यिक रसोई वेंटिलेशन सिस्टम खाना पकाने की गतिविधि और DCKV प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की मात्रा से स्वतंत्र 100% प्रशंसक गति से संचालित होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशंसक ऊर्जा और वातानुकूलित वायु बचत प्रदान करते हैं। स्मार्ट सेंसिंग तकनीक को लागू करके, दोनों निकास और आपूर्ति प्रशंसकों को मोटर ऊर्जा बचत के लिए एफिनिटी कानून( affinity laws) को भुनाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, मेकअप एयर हीटिंग और शीतलन ऊर्जा को कम करना, सुरक्षा बढ़ाना और परिवेशी रसोई के शोर के स्तर को कम करना

वायु निस्पंदन और सफाई
हवा की सफाई और निस्पंदन हवा से कणों, दूषित पदार्थों, वाष्प और गैसों को हटा देता है। फ़िल्टर्ड और साफ की गई हवा का उपयोग हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। हमारे भवन वातावरण की रक्षा करते समय हवा की सफाई और निस्पंदन को ध्यान में रखा जाना चाहिए<ref name="Howard 2003 1-63

स्वच्छ वायु वितरण दर (CADR) स्वच्छ हवा की मात्रा है जो एक एयर क्लीनर एक कमरे या स्थान को स्वच्छ हवा की मात्रा प्रदान करता है। CADR का निर्धारण करते समय, एक स्थान में एयरफ्लो की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, 30 घन मीटर (1,000 घन फीट) प्रति मिनट की प्रवाह दर और 50% की दक्षता के साथ एक वायु क्लीनर में प्रति मिनट 15 घन मीटर (500 घन फीट) का सीएडीआर होता है। जब हमारे इनडोर वातावरण में हवा की बात आती है तो CADR के साथ, निस्पंदन प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कण या फाइबर के आकार, फिल्टर पैकिंग घनत्व और गहराई, और वायु प्रवाह दर पर निर्भर करता है।

उद्योग और मानक
एचवीएसी उद्योग एक विश्वव्यापी उद्यम है, जिसमें संचालन और रखरखाव, सिस्टम डिजाइन और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, शिक्षा और अनुसंधान में भूमिकाएं शामिल हैं। एचवीएसी उद्योग को ऐतिहासिक रूप से एचवीएसी उपकरणों के निर्माताओं द्वारा विनियमित किया गया था, लेकिन HARDI  (हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल),  एशरा  ( ASHRAE), एसएमएसीएनए(SMACNA) , एसीसीए( ACCA) (अमेरिका के एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड जैसे विनियमन और मानक संगठन। उद्योग का समर्थन करने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिकल कोड और एएमसीए की स्थापना की गई है। (यूएल एक सर्वव्यापी एजेंसी के रूप में एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और हीटिंग दोनों के लिए एक अनुमान लगाने में शुरुआती बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, हीट लोड गणना को लेने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजा हवा की आवश्यकताओं को विस्तार से खोजना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय
आईएसओ 16813: 2006 मानकीकरण के लिए आईएसओ भवन पर्यावरण मानकों में से एक है। यह पर्यावरण डिजाइन के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह रहने वालों के लिए एक स्वस्थ इनडोर वातावरण प्रदान करने के साथ -साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता के लिए पर्यावरण डिजाइन के निर्माण में शामिल विभिन्न दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ISO 16813 नए निर्माण और मौजूदा इमारतों के रेट्रोफिट पर लागू होता है

इमारत पर्यावरण डिजाइन मानक का उद्देश्य है
 * डिजाइन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से स्थिरता के मुद्दों से संबंधित बाधाओं को प्रदान करते हैं, निर्माण और संयंत्र जीवन चक्र के साथ डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत से स्वामित्व और परिचालन लागत के साथ विचार किया जाना;
 * इनडोर वायु गुणवत्ता, थर्मल आराम, ध्वनिक आराम, दृश्य आराम, ऊर्जा दक्षता और डिजाइन प्रक्रिया के हर चरण में एचवीएसी सिस्टम नियंत्रण के लिए तर्कसंगत मानदंड के साथ प्रस्तावित डिजाइन का आकलन करें;
 * डिजाइन प्रक्रिया के दौरान डिजाइन के निर्णय और मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, एचवीएसी इंजीनियर आम तौर पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स ( ASHRAE ), EPA यूनिवर्सल (HVAC उपकरणों की स्थापना और सेवा के लिए) के सदस्य हैं, या, स्थानीय रूप से राज्य द्वारा जारी किए गए मुख्य बॉयलर लाइसेंस के रूप में या कुछ न्यायालयों में, शहर में प्रमाणित इंजीनियर के रूप मे। ASHRAE HVAC में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी समाज है। यह क्षेत्रों, अध्यायों और छात्र शाखाओं में आयोजित समाज, क्षेत्र के चिकित्सकों और जनता के लाभ के लिए एचवीएसी ज्ञान और अनुभवों के आदान -प्रदान की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए,  ASHRAE अनुसंधान और इसके कई तकनीकी समितियों के माध्यम से नए ज्ञान के विकास में भाग लेने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। ये समितियां आम तौर पर ASHRAE वार्षिक और शीतकालीन बैठकों में प्रति वर्ष दो बार मिलती हैं। एक लोकप्रिय उत्पाद शो, AHR एक्सपो, प्रत्येक शीतकालीन ASHRAE बैठक के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। सोसाइटी के लगभग 50,000 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है।

HVAC डिजाइन के लिए सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मानक ASHRAE डेटा पर आधारित हैं। सबसे लोकप्रिय ASHRAE हैंडबुक के चार खंड फंडामेंटल, रेफ्रिजरेशन, HVAC एप्लिकेशन और HVAC सिस्टम और उपकरण हैं। चार हैंडबुक के वर्तमान संस्करण नीचे दिखाए गए हैं
 * 2020 ASHRAE हैंडबुक- HVAC सिस्टम और उपकरण
 * 2019 ASHRAE हैंडबुक- HVAC एप्लिकेशन
 * 2018 ASHRAE हैंडबुक- रिफ्रिजरेशन
 * 2017 ASHRAE हैंडबुक- फंडामेंटल

ASHRAE हैंडबुक की प्रत्येक मात्रा को हर चार साल में अपडेट किया जाता है। फंडामेंटल हैंडबुक में हीटिंग और कूलिंग गणना शामिल है। डिजाइन पेशेवर को डिजाइन और देखभाल के मानकों के लिए ASHRAE डेटा से परामर्श करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट बिल्डिंग कोड HVAC डिजाइन प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं; हालांकि UMC और IMC जैसे कोड में स्थापना आवश्यकताओं पर बहुत विस्तार शामिल है। अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्रियों में   SMACNA,  ACGIH , और तकनीकी व्यापार पत्रिकाओं केआइटम शामिल हैं।

अमेरिकी डिजाइन मानकों को यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड या अंतर्राष्ट्रीय यांत्रिक कोड में कानून बनाया गया है। कुछ राज्यों, काउंटियों, या शहरों में, इनमें से किसी भी कोड को विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाया और संशोधित किया जा सकता है। इन कोड को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल अधिकारियों ( IAPMO ) या इंटरनेशनल कोड काउंसिल (   ICC ) द्वारा क्रमशः 3-वर्षीय कोड विकास चक्र पर अपडेट और प्रकाशित किया जाता है। आमतौर पर, स्थानीय भवन परमिट विभागों पर निजी और कुछ सार्वजनिक संपत्तियों पर इन मानकों के प्रवर्तन का आरोप लगाया जाता है।

तकनीशियन
एक  एचवीएसी (HVAC ) तकनीशियन  एक  ट्रेडमैन होता है जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन)में माहिर है।अमेरिका में एचवीएसी (HVAC)  तकनीशियन औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जहां अधिकांश एसोसिएट डिग्री कमाते हैं।एचवीएसी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण में कक्षा के व्याख्यान और व्यावहारिक कार्य शामिल हैं, और इसके बाद एक प्रशिक्षुता का पालन किया जा सकता है, जिसमें हाल ही में स्नातक अस्थायी अवधि के लिए एक पेशेवर एचवीएसी (HVAC) तकनीशियन के साथ काम करता है। ] HVAC Techs जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें एयर कंडीशनिंग, हीट पंप, गैस हीटिंग और वाणिज्यिक प्रशीतन जैसे क्षेत्रों में भी प्रमाणित किया जा सकता है

यूनाइटेड किंगडम
बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स का चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन एक ऐसा निकाय है जो आवश्यक सेवा (सिस्टम आर्किटेक्चर) को कवर करता है जो इमारतों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल, हीटिंग, वेंटिलेटिंग , एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन ) और  प्लंबिंग  उद्योग शामिल हैं। बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर (भवन सेवा इंजीनियर) के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए,शैक्षणिक आवश्यकताएं गणित और विज्ञान में GCSE (A-C) / मानक ग्रेड (1-3) हैं, जो माप, योजना और सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अक्सर इंजीनियरिंग की एक शाखा में  डिग्री चाहते हैं, जैसे कि निर्माण पर्यावरण इंजीनियरिंग , इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। CIBSE का एक पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और इसी तरह इंजीनियरिंग काउंसिल यूके  द्वारा एक चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने के लिए, इंजीनियरों को एक प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय में एक ऑनर्स डिग्री और मास्टर डिग्री भी प्राप्त करनी चाहिए CIBSE  इसके लिए कई गाइड प्रकाशित करता है। UK बाजार के लिए प्रासंगिक HVAC डिजाइन के लिए कई गाइड प्रकाशित करता है, और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग गणराज्य भी। इन गाइडों में विभिन्न अनुशंसित डिजाइन मानदंड और मानक शामिल हैं, जिनमें से कुछ यूके बिल्डिंग नियमों के भीतर उद्धृत किए गए हैं, और इसलिए प्रमुख भवन सेवाओं के कार्यों के लिए एक विधायी आवश्यकता है। मुख्य गाइड हैं:
 * गाइड ए: पर्यावरण डिजाइन
 * गाइड बी: हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन
 * गाइड सी: संदर्भ डेटा
 * गाइड डी: इमारतों में परिवहन प्रणाली
 * गाइड ई: फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग
 * गाइड एफ: इमारतों में ऊर्जा दक्षता
 * गाइड जी: पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
 * गाइड एच: बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम
 * गाइड जे: मौसम, सौर और रोशनी डेटा
 * गाइड के: इमारतों में बिजली
 * गाइड एल: स्थिरता
 * गाइड एम: रखरखाव इंजीनियरिंग और प्रबंधन

कंस्ट्रक्शन सेक्टर(निर्माण क्षेत्र) के भीतर, यह बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर का काम डिजाइन के लिए है और गैस, बिजली, पानी, हीटिंग और लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था), के साथ -साथ कई अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना और रखरखाव की देखरेख करता है। ये सभी इमारतों को रहने और काम करने के लिए आरामदायक और स्वस्थ स्थान बनाने में मदद करते हैं। बिल्डिंग सर्विसेज एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें 51,000 से अधिक व्यवसाय हैं और रोजगार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2% -3% का प्रतिनिधित्व करता है। एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएमसीए), ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग (AIRAH), ऑस्ट्रेलियाई प्रशीतन यांत्रिक एसोसिएशन और CIBSE इसके लिए जिम्मेदार हैं।

एशिया
एशियाई वास्तुशिल्प की तापमान-नियंत्रण में यूरोपीय तरीकों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई हीटिंग पारंपरिक रूप से वस्तुओं का तापमान बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि फर्श या साज -सामान जैसे कि कोटात्सु टेबल और सीधे वार्मिंग लोग, जैसा कि पश्चिमी फोकस के विपरीत, आधुनिक समय में, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, आधुनिक समय में, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, आधुनिक समय में डिजाइनिंग एयर।सिस्टम।एशियाई वास्तुशिल्प तापमान-नियंत्रण की यूरोपीय विधियों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई हीटिंग परंपरागत रूप से वस्तुओं के तापमान को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि फर्श या सामान जैसे कोटात्सु टेबल और सीधे गर्म लोगों को, जैसा कि आधुनिक समय में, वायु प्रणालियों को डिजाइन करने पर, पश्चिमी फोकस के विपरीत है।

फिलीपींस
फिलीपीन में फिलीपीन सोसाइटी ऑफ वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स (PSVARE) फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (PSME) के साथ HVAC / MVAC (MVAC का अर्थ है मैकेनिकल वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) के लिए कोड और मानकों पर शासन करता है।

भारत
भारत में एचवीएसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ISHRAE) की स्थापना की गई थी। ISHRAE ASHRAE का सहयोगी है। ISHRAE की स्थापना 1981 में नई दिल्ली में हुई थी और 1989 में बैंगलोर में एक अध्याय शुरू किया गया था। 1989 और 1993 के बीच, भारत के सभी प्रमुख शहरों में ASHRAE अध्याय का गठन किया गया था
 * Air speed (HVAC)
 * Architectural engineering
 * ASHRAE Handbook
 * Auxiliary power unit
 * Electric heating
 * Fan coil unit
 * Glossary of HVAC terms
 * Head-end power
 * Hotel electric power
 * Mechanical engineering
 * Outdoor wood-fired boiler
 * Radiant cooling
 * Sick building syndrome
 * Uniform Codes
 * Uniform Mechanical Code
 * Ventilation (architecture)
 * World Refrigeration Day
 * Wrightsoft