कमरे में वायु वितरण

कमरे में वायु का वितरण यह दर्शाता है कि हवा को किस तरह से लाया जाता है, प्रवाहित किया जाता है और स्थानों से कैसे हटाया जाता है। स्थानों में एचवीएसी वायुप्रवाह को सामान्यतः दो भिन्न-भिन्न प्रकारों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है: मिश्रण (या अशक्त पड़ना) और विस्थापन।

मिश्रण प्रणाली
मिश्रण प्रणाली सामान्यतः हवा की आपूर्ति करते हैं जिससे कि आपूर्ति हवा कमरे की हवा के साथ मिल जाए जिससे कि मिश्रित हवा कमरे के डिजाइन तापमान और आर्द्रता पर हो। कूलिंग मोड में, ठंडी आपूर्ति हवा, सामान्यतः डिज़ाइन स्थितियों में लगभग 55°F (13°C) (संतृप्त) होती है, उच्च वेग से आउटलेट से बाहर निकलती है। उच्च-वेग वाली आपूर्ति वायु धारा अशांति का कारण बनती है जिससे कमरे की हवा आपूर्ति हवा के साथ मिश्रित हो जाती है। चूँकि पूरा कमरा लगभग पूरी तरह से मिश्रित है, तापमान में भिन्नता कम है जबकि पूरे कमरे में प्रदूषक सांद्रता अधिक समान है। उच्च-वेग आपूर्ति वायु धारा बनाने के लिए डिफ्यूज़र (ऊष्मप्रवैगिकी)थर्मोडायनामिक्स) का उपयोग सामान्यतः वायु आउटलेट के रूप में किया जाता है। अधिकांशतः, हवा के आउटलेट और इनलेट को छत में रखा जाता है। छत में आपूर्ति डिफ्यूज़र को छत के शून्य में पंखे का तार इकाइयों द्वारा या रिमोट प्लांट रूम में एयर हैंडलिंग इकाइयों द्वारा खिलाया जाता है। पंखे का तार हवाई संचालन केंद्र छत के रिक्त स्थान से वापसी की हवा लेती है और इसे ताजी हवा के साथ मिलाकर ठंडा करती है, या कमरे की डिजाइन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार गर्म करती है। इस व्यवस्था को 'पारंपरिक कक्ष वायु वितरण' के रूप में जाना जाता है।

आउटलेट प्रकार

 * समूह ए1: छत में या उसके पास जो क्षैतिज रूप से हवा का निर्वहन करता है
 * समूह ए2: क्षैतिज रूप से निर्वहन जो किसी आसन्न सतह से प्रभावित नहीं होता है
 * समूह बी: फर्श पर या उसके पास जो रैखिक जेट में लंबवत रूप से हवा का निर्वहन करता है
 * समूह सी: फर्श पर या उसके पास जो फैलते हुए जेट में हवा को लंबवत रूप से प्रवाहित करता है *समूह डी: फर्श के अंदर या उसके पास जो क्षैतिज रूप से हवा का निर्वहन करता है *समूह ई: परियोजना हवा को लंबवत रूप से नीचे की ओर आपूर्ति करती है

विस्थापन वेंटिलेशन
विस्थापन वेंटिलेशन प्रणाली सीधे कब्जे वाले क्षेत्र में हवा की आपूर्ति करते हैं। न्यूनतम प्रेरण और मिश्रण के लिए हवा को कम वेग से आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली का उपयोग सभागार और अटरिया जैसे बड़े ऊंचे स्थानों के वेंटिलेशन और शीतलन के लिए किया जाता है, जहां पूरे स्थान में स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के अतिरिक्त केवल कब्जे वाले क्षेत्र का इलाज किया जाता है तब ऊर्जा बचाई जा सकती है।

विस्थापन कक्ष वायु प्रवाह, कब्जे वाले स्थान के थर्मल आराम और इनडोर वायु गुणवत्ता (आई0ए0क्यू0) दोनों में सुधार करने का अवसर प्रस्तुत करता है। यह ऊपरी दूषित क्षेत्र और निचले स्वच्छ क्षेत्र के मध्य वायु घनत्व में अंतर का भी लाभ उठाता है। निचले क्षेत्र में कम वेग से ठंडी हवा की आपूर्ति की जाती है। ताप स्रोतों से संवहन ऊपरी क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर वायु गति बनाता है जहां उच्च-स्तरीय रिटर्न इनलेट हवा निकालते हैं। अधिकांश स्थितियोंमें यह संवहन ऊष्मा स्रोत संदूषण स्रोत भी होते हैं (उदाहरण के लिए, लोग, उपकरण, या प्रक्रियाएँ), जिससे संदूषकों को ऊपरी क्षेत्र तक, रहने वालों से दूर ले जाया जाता है।

विस्थापन आउटलेट सामान्यतः हवा की आपूर्ति के साथ फर्श पर या उसके पास स्थित होते हैं जिससे कि हवा फर्श पर आसानी से प्रवाहित हो सके। जहां गर्मी का स्रोत है (जैसे कि लोग, प्रकाश व्यवस्था, कंप्यूटर, विद्युत उपकरण इत्यादि) हवा ऊपर उठेगी, ठंडी आपूर्ति हवा को अपने साथ ऊपर खींचेगी और दूषित पदार्थों और गर्मी को कब्जे वाले क्षेत्र से रिटर्न या निकास ग्रिल में ले जाएगी ( वास्तुकला) ऊपर है। ऐसा करने से, कब्जे वाले क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सामान्यतः मिश्रण कक्ष में वायु वितरण से प्राप्त गुणवत्ता से उत्तम होती है।

चूंकि वातानुकूलित हवा सीधे कब्जे वाले स्थान में आपूर्ति की जाती है, इसलिए फर्श पर ठंडे ड्राफ्ट से बचने के लिए आपूर्ति हवा का तापमान मिश्रण प्रणालियों (सामान्यतः 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) से अधिक होना चाहिए। कमरे के तापमान के करीब आपूर्ति वायु तापमान और कम आउटलेट वेग पर हवा को प्रस्तुतकरके विस्थापन वेंटिलेशन के साथ उच्च स्तर का थर्मल आराम प्रदान किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * तनुकरण (समीकरण)
 * डक्ट (एचवीएसी)
 * एचवीएसी
 * अंडरफ्लोर वायु वितरण
 * घर के अंदर हवा की गुणवत्ता
 * उष्ण आराम
 * एयर कंडीशनिंग
 * आश्रय
 * SMACNA