मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण

मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण (एसटीईएस), जिसे अंतर-मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण के रूप में भी जाना जाता है, कई महीनों तक की अवधि के लिए गर्मी या सर्दी का भंडारण है। थर्मल ऊर्जा को जब भी उपलब्ध हो तो एकत्र कि जा सकती है और जब भी आवश्यकता हो, जैसे विपरीत मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोलर कलेक्टरों से गर्मी या एयर कंडीशनिंग उपकरणों से अपशिष्ट गर्मी को गर्म महीनों में संग्रहीत किया जा सकता है, सर्दियों के महीनों के दौरान जरूरत पड़ने पर, औद्योगिक प्रक्रिया से निकलने वाली अपशिष्ट ताप को इसी तरह संग्रहीत की जा सकती है और बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है या सर्दियों की हवा की प्राकृतिक ठंड को गर्मियों के एयर कंडीशनिंग के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।

एसटीईएस भंडार मंडल हीटिंग प्रणाली, के साथ-साथ एकल इमारतों या भवन-समूह वाला क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मौसमी भंडारणों में, डिजाइन शिखर वार्षिक तापमान सामान्य रूप में 27 to 80 °C, की सीमा में होता हैं, और एक वर्ष के दौरान भंडारण में होने वाला तापमान अंतर कई टन हो सकता है। कुछ प्रणालियाँ चक्र के भाग या सभी चक्र के दौरान भंडारण को चार्ज और डिस्चार्ज करने में मदद करने के लिए ऊष्मा पंप का उपयोग करते हैं। शीतलन अनुप्रयोगों के लिए, अक्सर केवल संचलन पंपों का उपयोग किया जाता है।

स्थितियों हीटिंग के लिए ड्रेक लैंडिंग सौर समुदाय का एक उदाहरण शामिल है जहां आधार भंडारण हीट पंपों के बिना वार्षिक खपत का 97% गर्मी प्रदान की जाती है, और बढ़ाने के साथ डेनिश तालाब का भंडारण।

एसटीईएस प्रौद्योगिकियां
कई प्रकार की एसटीईएस तकनीकें है, जो एकल छोटी इमारतों से लेकर सामुदायिक जिला हीटिंग नेटवर्क तक कई प्रकार के अनुप्रयोगों को कवर करती है। प्रायः, दक्षता बढ़ जाती है और आकार के साथ विशिष्ट निर्माण लागतघट जाती है।

भूमिगत थर्मल ऊर्जा भंडारण
यूटीईएस (भूमिगत थर्मल ऊर्जा भंडारण), जिसमें भंडारण माध्यम पृथ्वी या रेत से लेकर ठोस आधारशिला, या भूगर्भीय तक भूवैज्ञानिक स्तर हो सकता है। यूटीईएस प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं नीदरलैंड में 1,000 से अधिक एटीईएस प्रणालियां हैं, जो अब मानक निर्माण विकल्प हैं। महत्वपूर्ण प्रणाली कई वर्षों से रिचर्ड स्टॉकटन कॉलेज (न्यू जर्सी) में काम कर रही है। बीटीईएस की तुलना में एटीईएस की स्थापना लागत कम होती है क्योंकि प्रायः कम छेद ड्रिल किए जाते हैं, लेकिन एटीईएस में उच्च परिचालन लागत होती है। इसके अलावा, एटीईएस को जलभृतस्तर की उपस्थिति सहित संभव भूमिगत स्थितियों की आवश्यकता होती है। स्तर रेत से क्रिस्टलीय हार्डरॉक तक कुछ भी हो सकता है, और अभियांत्रिकी कारकों के आधार पर गहराई 50 to 300 m तक हो सकती है रिक्ति 3 to 8 m तक है। थर्मल मॉडल का उपयोग जमीन में मौसमी तापमान भिन्नता की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्थिर तापमान व्यवस्था की स्थापना शामिल है जो एक या अधिक वार्षिक चक्रों में गर्मी के इनपुट और आउटपुट से मेल करके प्राप्त किया जाता है। मिट्टी के बड़े थर्मल बैंकों के तापमान को सक्रिय रूप से के लिए गर्मियों में अधिशेष ऊष्मा को स्टोर करने के लिए बोरहोल क्षेत्रों का उपयोग करके गर्म-तापमान मौसमी ताप भंडार बनाया जा सकता है ताकि सर्दियों में गर्मी को अधिक आसानी से (और अधिक सस्ते में) निकाला जा सके। अंतरमौसमी ऊष्मा स्थानांतरण थर्मल बैंकों में गर्मी स्थानांतरित करने के लिए डामर सौर संग्राहकों में अंतर्निहित पाइपों में पानी के परिसंचारी का उपयोग करता है बोरहोल क्षेत्रों में बनाया गया। फर्श के भीतर गर्मी  के माध्यम से अंतरिक्ष हीटिंग प्रदान करने के लिए थर्मल बैंक से गर्मी को निकालने के लिए सर्दियों में ग्राउंड सोर्स हीट पंप का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन का उच्च गुणांक प्राप्त किया जाता है क्योंकि ताप पंप जमीन से 10 °C के ठंडे तापमान के बजाय थर्मल स्टोर से 25 °C के गर्म-तापमान के साथ शुरू होता है । रिचर्ड स्टॉकटन कॉलेज में 1995 के बाद से लगभग 29 °C के चरम पर संचालित एक बीटीईएस में 3.5-एकड़ (1.4 हेक्टेयर) पार्किंग स्थल के नीचे 400 बोरहोल 130 m गहरे होते हैं। छह महीने में 2% की ऊष्मा का नुकसान होता है। बीटीईएस स्टोर के लिए ऊपरी तापमान सीमा है 85 °C डाउनहोल हीट एक्सचेंजर के लिए उपयोग किए जाने वाले पेक्स पाइप की विशेषताओं के कारण, लेकिन अधिकांश उस सीमा तक नहीं पहुंचते हैं। भूवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर बोरहोल या तो ग्राउट- या पानी से भरे हो सकते हैं, और प्रायः 100 वर्षों से अधिक जीवन प्रत्याशा होती है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद बीटीईएस और उससे जुड़े विशिष्टता वाला क्षेत्र हीटिंग प्रणाली दोनों को ऑपरेशन शुरू होने के बाद बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि नेकर्सुलम, जर्मनी में है। बीटीईएस स्टोर प्रायः भूमि का उपयोग को कम नहीं करते हैं, और इमारतों, कृषि क्षेत्रों और पार्किंग स्थल के तहत मौजूद हो सकते हैं। कई प्रकार के एसटीई में से एक का उदाहरण अच्छी तरह से मौसमी ताप भंडारण की क्षमता को दर्शाता है।अल्बर्टा, कनाडा में, ड्रेक लैंडिंग सौर समुदाय (2007 के बाद से परिचालन में) के घरों में, एक जिला गर्मी प्रणाली से अपने साल भर की गर्मी का 97% प्राप्त करते हैं, जो गैरेज की छतों पर सौर-थर्मल पैनलों से सौर गर्मी द्वारा आपूर्ति की जाती है।यह उपलब्धि - एक विश्व रिकॉर्ड - देशी चट्टान के एक बड़े द्रव्यमान में चौराहा गर्मी भंडारण द्वारा सक्षम है जो एक केंद्रीय पार्क के तहत है। थर्मल विनिमय 144 बोरहोल के क्लस्टर के माध्यम से होता है, जो पृथ्वी में 37 m ड्रिल किया गया। प्रत्येक बोरहोल 155 mm व्यास में और छोटे व्यास प्लास्टिक पाइप से बना एक साधारण हीट एक्सचेंजर होता है, जिसके माध्यम से पानी परिचालित होता है। कोई हीट पंप शामिल नहीं हैं।
 * एटीईएस (एक्विफर थर्मल ऊर्जा भंडारण) एटीईएस स्टोर जो दो या दो से अधिक कुओं से मिलकर एक गहरे जलभृत में बना है जो ऊपर और नीचे अभेद्य भूगर्भीय परतों के बीच समाहित है। युग्म का एक आधा हिस्सा पानी के निष्कर्षण के लिए और दूसरा आधा पुनर्निरीक्षण के लिए है, इसलिए जलभृत को बिना किसी शुद्ध निष्कर्षण के हाइड्रोलॉजिकल संतुलन में रखा जाता है। गर्मी (या ठंडा) भंडारण माध्यम पानी है और उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया सब्सट्रेट है। जर्मनी के जर्मन संसद बिल्डिंग को 1999 के बाद से एटीईएस स्टोर्स के साथ, दो जलवाही स्तर में अलग-अलग गहराई पर दो जलभृतों में गर्म और ठंडा किया गया है।
 * बीटीईएस (बोरहोल थर्मल ऊर्जा भंडारण) जहाँ भी बोरहोल को ड्रिल किए जा सकते है, वहां बीटीईएस स्टोर का निर्माण किया जा सकता है, और एक से सैकड़ों ऊर्ध्वाधर बोरहोल, प्रायः 155 mm व्यास के होते हैं। सभी आकारों के प्रणालियां बनाए गए हैं, जिनमें कई काफी बड़े भी शामिल हैं।
 * सीटीईएस (कैवर्न या माइन थर्मल ऊर्जा भंडारण) एसटीईएस स्टोर बाढ़ वाली खानों, उद्देश्य से निर्मित कक्षों, या परित्यक्त भूमिगत तेल भंडारों (जैसे कि नॉर्वे में क्रिस्टलीय हार्डरॉक में खनन किए गए) में संभव हैं, यदि वे गर्मी (या ठंडे) स्रोत और बाजार के काफी करीब हैं।
 * ऊर्जा पाइलिंग बड़ी इमारतों के निर्माण के दौरान, बीएचई हीट एक्सचेंजर्स जैसे कि बीटीईएस स्टोर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विनिमय गुणधर्म को पाइलिंग के लिए सुदृढीकरण सलाखों के पिंजरों के अंदर पेंचदार किया गया है, फिर कंक्रीट के साथ जगह में डाला जाता है। पाइलिंग और आसपास के स्तर तब भंडारण माध्यम बन जाते हैं।
 * जीआईआईटीएस (जियो इंटरसीजनल इंसुलेटेड थर्मल प्रणाली) प्राथमिक स्लैब फर्श के साथ किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान, गर्म किए जाने वाले इमारतों के पदचिह्न के लगभग एक क्षेत्र, और> 1 मीटर गहराई में, सभी 6 पक्षों पर प्रायः एचडीपीई बंद सेल इन्सुलेशन के साथ अप्रभावित है। पाइपों का उपयोग सौर ऊर्जा को अप्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, साथ ही मांग पर आवश्यकता के अनुसार गर्मी निकालने के लिए। यदि महत्वपूर्ण आंतरिक भूजल प्रवाह है, तो इसे रोकने के लिए उपचारात्मक क्रियाओं की आवश्यकता होती है।

भूतल और जमीन के ऊपर की तकनीकें

 * गड्ढे का भंडारण पंक्तिबद्ध, उथले खोदे गए गड्ढे जो बजरी और पानी से भरे होते हैं क्योंकि भंडारण माध्यम का उपयोग किया जाता है। कई डेनिश जिला हीटिंग प्रणाली में एसटीईएस के लिए किया जाता है। भंडारण गड्ढों को इन्सुलेशन और फिर मिट्टी की एक परत के साथ कवर किया जाता है, और इसका उपयोग कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।मार्स्टल, डेनमार्क में प्रणाली में सौर-थर्मल पैनलों के एक क्षेत्र से ऊष्मा के साथ आपूर्ति की गई गड्ढे भंडारण शामिल है। यह शुरू में गाँव के लिए वर्ष भर की ऊष्मा का 20% प्रदान कर रहा है और इसे दोगुना प्रदान करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पिट स्टोर (200000 m3) 2015 में वोजेन्स, डेनमार्क में परियोजना कमीशनिंग कर रहा था, और सौर गर्मी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर-सक्षम जिला हीटिंग सिस्टम के लिए वार्षिक ऊर्जा का 50% प्रदान करने की अनुमति देता है।   इन डेनिश प्रणालियों में, 0,4 और 0,6 €/kWh के बीच प्रति क्षमता इकाई प्रति पूंजी व्यय प्राप्त किया जा सकता है।
 * पानी के साथ बड़े पैमाने पर थर्मल भंडारण बड़े पैमाने पर एसटीईएस पानी के भंडारण टैंक को जमीन के ऊपर, अप्रभावित और फिर मिट्टी से ढंका जा सकता है।
 * क्षैतिज ऊष्मा विनिमय गुणधर्म छोटे प्रतिष्ठानों के लिए, नालीदार प्लास्टिक पाइप के ऊष्मा विनिमय गुणधर्म एसटीई बनाने के लिए खाई में उथले-दफन हो सकता है।
 * मिट्टी से बनी इमारतों दुकानों में आसपास की मिट्टी में निष्क्रिय रूप से ऊष्मा संग्रहित करता है।
 * नमक हाइड्रेट तकनीक यह तकनीक पानी आधारित ताप भंडारण की तुलना में काफी अधिक भंडारण घनत्व प्राप्त करती है। थर्मल ऊर्जा भंडारण सॉल्ट हाइड्रेट तकनीक देखें।

सम्मेलन और संगठन
ऊर्जा भंडारण (ईसीईएस) कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ऊर्जा संरक्षण ने 1981 से त्रैवार्षिक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलनों का आयोजन किए है। सम्मेलनों मूल रूप से एसटीईएस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब जब वे तकनीक तैयार हो गई हैं कि चरण-परिवर्तन सामग्री (पीसीएम) और विद्युत ऊर्जा भंडारण जैसे अन्य विषय को भी कवर किया जा रहा है। 1985 के बाद से प्रत्येक सम्मेलन में अपने नाम के अंत में "स्टॉक" (भंडारण के लिए) होता है उदा इकोस्टॉक, थर्मास्टॉक। वे दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में इनोस्टॉक 2012 (थर्मल ऊर्जा भंडारण पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन), लेलिडा, स्पेन में थे और बीजिंग में ग्रीनस्टॉक 2015। एनरस्टॉक 2018 अप्रैल 2018 में अदाना, तुर्की में आयोजित किया गया था।

आईईए-ईसीईएस कार्यक्रम थर्मल ऊर्जा प्रणालियों के लिए पहले के इंटरनेशनल काउंसिल के काम को जारी रखता है, जिसमें 1978 से 1990 तक एक त्रैमासिक समाचार पत्र था और शुरू में अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था। समाचार पत्र को शुरू में एटीईएस न्यूज़लेटर कहा जाता था, और बीटीईएस के एक व्यवहार्य तकनीक बनने के बाद इसे एसटीईएस न्यूज़लेटर में बदल दिया गया था।

छोटे, निष्क्रिय रूप से गर्म इमारतों के लिए एसटीईएस का उपयोग
छोटे निष्क्रिय रूप से गर्म इमारतें प्रायः कम तापमान वाले मौसमी ताप भंडार के रूप में इमारतों से सटे मिट्टी का उपयोग करती हैं जो वार्षिक चक्र में औसत वार्षिक वायु तापमान के समान अधिकतम तापमान तक पहुंचती है, ठंड के महीनों में ताप के लिए तापमान नीचे खींचा जाता है। इस तरह की प्रणालियां इमारतों निर्माण की एक विशेषता हैं, क्योंकि 'पारंपरिक' इमारतों से कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आवश्यक हैं। मिट्टी में, लगभग 20 ft की गहराई पर तापमान स्वाभाविक रूप से एक वर्ष के दौर की सीमा के भीतर स्थिर होता है, यदि ड्राडाउन ताप की सौर बहाली के लिए प्राकृतिक क्षमता से अधिक नहीं है। इस तरह के भंडारण प्रणालियाँ एक वर्ष के दौरान भंडारण तापमान की एक संकीर्ण सीमा के भीतर काम करती हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य एसटीईएस प्रणालियों के विपरीत है, जिसके लिए बड़े वार्षिक तापमान अंतर का इरादा है।

1970 और 1980 के दशक के दौरान अमेरिका में दो मूलभूत निष्क्रिय सौर निर्माण तकनीकों कों विकसित की गईं। वे अंतरिक्ष हीटिंग के लिए एक मौसमी भंडारण विधि के रूप में थर्मल रूप से पृथक, नमी-संरक्षित मिट्टी से सीधे गर्मी चालन का उपयोग करते हैं, गर्मी वापसी तंत्र के रूप में प्रत्यक्ष चालन के साथ। एक विधि में, "निष्क्रिय वार्षिक ताप भंडारण" (पीएएचएस), इमारतों की खिड़कियां और अन्य बाहरी सतहें सौर ताप को ग्रहण करती हैं, जो कि फर्श, दीवारों और कभी -कभी छत के माध्यम से चालन द्वारा स्थानांतरित की जाती है, जो कि थर्मल रूप से बफर मिट्टी में होती है। जब आंतरिक रिक्त स्थान भंडारण माध्यम माध्यम की तुलना में ठंडे होते हैं, तो ताप वापस रहने की जगह पर आयोजित की जाती है।

दूसरी विधि, "वार्षिक भू -थर्मल सौर" (एजीएस) गर्मी को पकड़ने के लिए एक अलग सौर संग्राहक का उपयोग करता है।एकत्रित ताप को एक भंडारण उपकरण (मिट्टी, बजरी बिस्तर या पानी की टंकी) तक पहुंचाया जाता है या तो ताप हस्तांतरण माध्यम (जैसे हवा या पानी) के संवहन द्वारा निष्क्रिय रूप से या सक्रिय रूप से इसे पंप करके दिया जाता है। यह विधि प्रायः छह महीने के ताप के लिए डिज़ाइन की गई क्षमता के साथ लागू की जाती है।

दुनिया भर से सौर थर्मल भंडारण के उपयोग के कई उदाहरणों में शामिल हैं पूर्वी एंग्लिया, इंग्लैंड में सफ़ोक वन कॉलेज, जो सौर ऊर्जा को एकत्र करने के लिए बस मोड़ क्षेत्र में दफन पाइप के थर्मल कलेक्टर का उपयोग करता है जो तब 18 में संग्रहीत किया जाता है। बोरहोल प्रत्येक 100 m सर्दियों के हीटिंग में उपयोग के लिए गहरी। कनाडा में ड्रेक लैंडिंग सौर समुदाय 52 घरों की गेराज छतों पर सौर थर्मल संग्राहकों का उपयोग करता है, जिसे बाद में 35 m गहरे बोरहोलसरणी में संग्रहीत किया जाता है। जमीन 70°C से अधिक तापमान तक पहुंच सकती है, जिसका उपयोग तब घरों को निष्क्रिय रूप से गर्म करने के लिए किया जाता है। यह योजना 2007 से सफलतापूर्वक चल रही है। ब्रेडस्ट्रुप, डेनमार्क में, लगभग 8000 m2 सौर थर्मल संग्राहकों का उपयोग कुछ 4,000,000 kWh/वर्ष को एकत्र करने के लिए किया जाता है, इसी तरह 50 m गहरी बोरहोल में संग्रहीत किया जाता है।

प्रवाही अभियांत्रिकी
वास्तुकार मत्यस गुताई ने हंगरी में घर बनाने के लिए यूरोपीय संघ अनुदान प्राप्त किया, जो व्यापक पानी से भरे दीवार पैनलों का उपयोग गर्मी संग्राहकों और जलाशयों के रूप में भूमिगत ताप भंडारण पानी के टैंक वाले जलाशयों के रूप में करता है। डिजाइन माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण का उपयोग करता है।

आंतरिक एसटीईएस पानी के टैंक के साथ छोटी इमारतें
कई घरों और छोटे कक्ष इमारतों ने छत पर लगे सौर-थर्मल संग्राहकों के साथ ताप भंडारण के लिए एक बड़े आंतरिक पानी की टैंक के संयोजन का प्रदर्शन किया है। भंडारण तापमान 90 °C घरेलू गर्म पानी और अंतरिक्ष हीटिंग दोनों की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं। इस तरह का पहला घर 1939 में एमआईटी सोलर हाउस 1 था। 118 m3 इमारतों की तुलना में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। 2011 के बाद से, उस डिजाइन को अब नई इमारतों में दोहराया जा रहा है। बर्लिन में, "शून्य हीटिंग एनर्जी हाउस", 1997 में आईईए टास्क 13 कम ऊर्जा आवास प्रदर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह भू-गृह में 20 m3 टैंक के अंदर  90 °C तक के तापमान पर पानी को संग्रहीत करता है।

एक समान उदाहरण आयरलैंड में 2009 में प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था। सौर मौसमी स्टोर में 23 m3 टैंक, पानी से भरा, जो जमीन में स्थापित किया गया था, वर्ष के दौरान खाली सौर ट्यूबों से गर्मी को संग्रहीत करने के लिए, चारों ओर भारी रूप से अप्रभावित किया गया था। प्रणाली को गैल्वे, आयरलैंड में दुनिया के पहले मानकीकृत पूर्व-निर्मित निष्क्रिय घर को गर्म करने के लिए प्रयोग के रूप में स्थापित किया गया था इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या यह गर्मी सर्दियों के महीनों के दौरान पहले से ही अत्यधिक कुशल घर में किसी भी बिजली की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ग्लेज़िंग में सुधार के आधार पर शून्य हीटिंग बिल्डिंग अब मौसमी ऊर्जा भंडारण के बिना संभव है।

ग्रीनहाउस में एसटीईएस का उपयोग
ग्रीनहाउस के हीटिंग के लिए एसटीईएस का उपयोग बड़े पैमाने पर भी किया जाता है।  एटीईएस इस एप्लिकेशन के लिए प्रायः उपयोग में भंडारण का एक प्रकार है। गर्मियों में, ग्रीनहाउस को भूजल के साथ ठंडा किया जाता है, जिसे जलभृत में "ठंडे कुएं" से पंप किया जाता है। पानी को इस प्रक्रिया में गरम किया जाता है, और जलभृत में "गर्म कुएं" में वापस कर दिया जाता है। जब ग्रीनहाउस को गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बढ़ते मौसम का विस्तार करने के लिए, गर्म कुएं से पानी वापस ले लिया जाता है, तो इसके ताप कार्य की सेवा करते समय ठंडा हो जाता है, और ठंडे कुएं में वापस आ जाता है। यह मुक्त शीतलन की एक बहुत ही कुशल प्रणाली है, जो केवल संचलन पंपों और कोई ताप पंपों का उपयोग करता है।

वार्षिक भू-सौर
वार्षिक भू-सौर (एजीएस) ठंड, धुंधले उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी निष्क्रिय सौर ताप को सक्षम करता है। यह इमारत को गर्म करने और इमारत को ठंडा करने के लिए थर्मल द्रव्यमान के रूप में एक इमारत के नीचे या उसके आसपास की जमीन का उपयोग करता है। 6 महीने के एक डिज़ाइन, प्रवाहकीय थर्मल अंतराल के बाद गर्मी को वापस कर दिया जाता है, या इमारत के बसे हुए स्थानों से हटा दिया जाता है। गर्म जलवायु में, कलेक्टर को सर्दियों में ठंडी रात के आकाश में उजागर करना गर्मियों में इमारत को ठंडा कर सकता है।

छह महीने का थर्मल अंतराल लगभग तीन मीटर (दस फीट) गंदगी द्वारा प्रदान किया जाता है। इमारत के चारों ओर इन्सुलेशन की छह-मीटर चौड़ी (20 फीट) दफन स्कर्ट बारिश और बर्फ गंदगी से पिघलती रहती है, जो प्रायः इमारत के नीचे होती है। गंदगी फर्श या दीवारों के माध्यम से उज्ज्वल ताप और ठंडा करती है। थर्मल अपनाना गंदगी और सौर कलेक्टर के बीच गर्मी को स्थानांतरित करता है। सौर कलेक्टर छत में एक धातू की चादर डिब्बे हो सकता है, या एक इमारत या पहाड़ी के किनारे एक विस्तृत फ्लैट बॉक्स हो सकता है। टेढी नली प्लास्टिक पाइप से बनाया जा सकता है और हवा ले जा सकता है। हवा का उपयोग पानी के लीक और पानी के कारण जंग को रोकता है। प्लास्टिक पाइप नम पृथ्वी में संक्षारित नहीं होता है, क्योंकि धातु नलिकाएं कर सकती हैं। एजीएस हीटिंग प्रणाली में प्रायः शामिल हैं: प्रायः भंडारण पृथ्वी-द्रव्यमान के लिए कई वर्षों की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय रूप से गहन मिट्टी के तापमान (जो क्षेत्र और साइट-अभिविन्यास द्वारा व्यापक रूप से भिन्न होता है) से पूरी तरह से पहले से गरम करने के लिए एक श्रेष्ठ गिरावट स्तर पर होता है, जिस पर यह 100% हीटिंग प्रदान कर सकता है सर्दियों के माध्यम से रहने की जगह की आवश्यकताएं। यह तकनीक लगातार विकसित होती रहती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं (सक्रिय-रिटर्न डिवाइस सहित) का पता लगाया जा रहा है। सूचीबद्ध जहां इस नवाचार पर अक्सर चर्चा की जाती है, वह याहू में "ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर" है।
 * बहुत अच्छी तरह से अछूता, ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल रहने की जगह,
 * गर्मी के महीनों में धूप-गर्म उप-छत या अटारी स्थान, सनस्पेस या ग्रीनहाउस, ग्राउंड-आधारित, फ्लैट-प्लेट, थर्मोसाइफन कलेक्टर, या अन्य सौर-ताप संग्रह उपकरण से गर्मी को समझ लिया गया,
 * गर्मी संग्रह स्रोत (भंडारण के लिए) के तहत पृथ्वी द्रव्यमान में संग्रह स्रोत से (प्रायः) ऊष्मा की गर्मी, यह द्रव्यमान उप-सतह परिधि "केप" या "छतरी" से घिरा हुआ है जो आसान गर्मी-नुकसान से दोनों ऊष्मा रोधन प्रदान करता है जो बाहर की हवा और उस गर्मी-भंडारण द्रव्यमान के माध्यम से नमी के प्रवास के खिलाफ एक बाधा,
 * उच्च-घनत्व वाला फर्श जिसका थर्मल गुण को रहने के स्थान पर वापस गर्मी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उचित उप-मंजिल इंसुलेशन-विनियमित समय-अंतराल के बाद ही,
 * नियंत्रण-योजना या प्रणाली जो (अक्सर पीवी-संचालित) पंखे और डैम्पर्स को सक्रिय करता है, जब गर्म-मौसम की हवा को संग्रह क्षेत्र (एस) में भंडारण द्रव्यमान की तुलना में गर्म होने की संभावना होती है, या गर्मी को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है निष्क्रिय संवहन द्वारा भंडारण-क्षेत्र में (अक्सर एक सौर चिमनी और थर्मल रूप से सक्रिय डैम्पर्स का उपयोग करते हुए)।

यह प्रणाली लगभग विशेष रूप से उत्तरी यूरोप में तैनात है। उत्तरी अमेरिका में ड्रेक लैंडिंग में प्रणाली बनाई गई है। और हालिया प्रणाली डू-इट-योरसेल्फ एनर्जी-न्यूट्रल होम इन प्रगति में कोलिंसविल, आईएल जो कंडीशनिंग के लिए पूरी तरह से वार्षिक सोलर पर निर्भर करेगा।

यह भी देखें

 * केंद्रीय सौर ताप
 * एक स्रोत से जिले को उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति
 * भू-सौर
 * आइस हाउस (भवन)
 * बर्फ का तालाब
 * ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की सूची
 * सौर तालाब
 * सौर थर्मल संग्राहक
 * थर्मल ऊर्जा भंडारण
 * शून्य ऊर्जा भवन
 * शून्य हीटिंग भवन

बाहरी कड़ियाँ

 * DOE EERE Research Reports
 * December 2005, Seasonal thermal store being fitted in an ENERGETIKhaus100
 * October 1998, Fujita Research report
 * Earth Notes: Milk Tanker Thermal Store with Heat Pump
 * Heliostats used for concentrating solar power (photos)
 * Wofati Eco building with annualized thermal inertia