स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक

स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक ऐसा टर्मिनल (इलेक्ट्रॉनिक्स) है जिसमें विभिन्न प्रकार के तारों को स्क्रू से कसकर संयोजित किया जाता है।

विवरण
तार को सीधे स्क्रू के सिर के नीचे की ओर लपेट दिया जाता है, इस प्रकार किसी स्क्रू से किसी तार के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली धातुओं की प्लेट को उपयोग किया जा सकता है, या वास्तव में किसी धातु को ट्यूब के किनारे पर स्क्रू सेट द्वारा पकड़ा जा सकता है। इसके आधार पर तार को सीधे इन्सुलेशन से हटाया जा सकता है और स्क्रू के सिर के नीचे या टर्मिनल में डाला जा सकता है। अन्यथा इसे या तो पहले फेरूल में डाल दिया जाता है, जिसे बाद में टर्मिनल में डाला दिया जाता है, या फिर कनेक्टिंग लग से जोड़ा जाता है, जिसे बाद में स्क्रू हेड के नीचे लगा दिया जाता है।

इस प्रकार की डिज़ाइन के आधार पर विश्वसनीय संचालन के लिए कनेक्शन को ठीक से कसने के लिए फ्लैट-ब्लेड स्क्रूकस, क्रॉस-ब्लेड स्क्रूड्राइवर, हेक्स की, टॉर्क्स की या अन्य उपकरण की आवश्यकता हो सकती है।

अनुप्रयोग
विद्युत वितरण के लिए बिल्डिंग वायरिंग में स्क्रू टर्मिनल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है - इसके कारण विद्युत के आउटलेट, लाइट फिक्सचर और परिवर्तित किये जाने वाले मुख्य विद्युत से संयोजित करने के लिए और कपड़े सुखाने वाले ड्रायर और 15 एम्पीयर से अधिक की क्षमता वाले ओवन जैसे प्रमुख उपकरण को सीधे जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं।

स्क्रू टर्मिनलों का उपयोग सामान्यतः आधार क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे रिकार्ड तोड़ने के लिए या वृद्धि रक्षक के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता हैं। इसके आधार पर इमारतों में अधिकांश सार्वजनिक संबोधन प्रणालियाँ ध्वनि-विस्तारक यंत्र और कभी-कभी अन्य आउटपुट और इनपुट के लिए भी उनका उपयोग करती हैं। इस प्रकार की अलार्म व्यवस्था और बिल्डिंग सेंसर और कंट्रोल सिस्टम में पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में स्क्रू टर्मिनेशन का उपयोग किया जाता है।

ग्राउंडिंग स्क्रू अधिकांशतः रंग कोड या रंग-कोडित हरे रंग के होते हैं और जब उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अधिकांशतः पकड़ने वाले वॉशर (हार्डवेयर) होते है।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) टर्मिनल ब्लॉक विशेष रूप से उपयुक्त आकार और लंबाई के तांबे मिश्र धातु पिन के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, और जगह में सोल्डरिंग के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में डाले जा सकते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो बोर्ड के सर्किट चिन्ह और विद्युत उपकरण के बीच के संबंध को सुनिश्चित करने के लिए पिघले हुए सोल्डर के प्रवाह की अनुमति देते हैं, जिसे नियंत्रित या उचित शक्ति प्रदान की जाती है।

मल्टीवे संस्करण
मल्टीपल स्क्रू टर्मिनलों को बैरियर स्ट्रिप के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें इंसुलेटिंग ब्लॉक पर उभरे हुए इंसुलेटेड बैरियर द्वारा अलग की गई कई छोटी धातु स्ट्रिप्स होती हैं - प्रत्येक स्ट्रिप में स्क्रू की जोड़ी होती है और प्रत्येक स्क्रू अलग कंडक्टर से जुड़ता है, इसके आधार पर पट्टी का प्रत्येक सिरा इन्हें यूके में कनेक्टर स्ट्रिप्स या चॉकलेट ब्लॉक (चॉक ब्लॉक) के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम 1950 के दशक में जीईसी, विटन द्वारा यूके में बनाए गए पहले ऐसे कनेक्टर से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कहा जाता है कि भूरे रंग के प्लास्टिक में ढाले गए, वे चॉकलेट की छोटी पट्टी के समान दिखते थे।

इसी प्रकार की व्यवस्था युग्मित स्क्रू टर्मिनलों के साथ सरल है, जहां धातु ट्यूबों को इंसुलेटिंग ब्लॉक में शिथिल रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक ट्यूब के प्रत्येक छोर पर क्लैंप लगाने के लिए सेट स्क्रू होता है और इस प्रकार कंडक्टर जुड़ जाता है। इनका उपयोग अधिकांशतः प्रकाश के संयोजन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

वैकल्पिक रूप से, टर्मिनलों को टर्मिनल स्ट्रिप या टर्मिनल ब्लॉक के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें (सामान्यतः) दो लंबी स्ट्रिप्स के साथ कई स्क्रू होते हैं। यह विद्युत वितरण के लिए बस बार बनाता है, और इसलिए इसमें मास्टर इनपुट कनेक्टर भी सम्मिलित हो सकता है, जो सामान्यतः बाइंडिंग पोस्ट या बनाना कनेक्टर होता है।

स्थापना
स्क्रू कनेक्शन को असेंबल करने के लिए इसे बनाने कि विधि में कुछ देखरेख की आवश्यकता होती है, जिससे कि इन्सुलेशन को उचित रूप से हटाया जा सके, सभी तार के तारों को रोका जा सके और स्क्रू को पर्याप्त रूप से कसा जा सके। यदि तार का व्यास स्क्रू के आकार के संबंध में छोटा है, तो स्क्रू को अधिक कसने से तार कट सकता है। ऐसा तब होने की संभावना कम होती है जब तार को स्क्रू की क्रिया द्वारा दो प्लेटों के बीच दबाया जाता है। चूँकि तार के स्ट्रैंड्स को मूल स्क्रू टर्मिनल में स्क्रू हेड द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता है, टर्मिनलों के ब्रिजिंग को रोकने के लिए फंसे हुए तारों को पहले विद्युत के तार सामी में एकत्रित किया जा सकता है, यह आंशिक रूप से नेकेड वायर समाप्ति की और अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है।

जबकि तारों को दबाया जा सकता है, स्क्रू टर्मिनल में स्थापना से पहले उन्हें मिलाप के साथ भारी रूप से टिन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नरम धातु रेंग जाएगी (विरूपण), जिसके परिणामस्वरूप कनेक्शन ढीला हो जाएगा और आग लगने का खतरा हो सकता है। इस प्रकार स्क्रू कनेक्टर कभी-कभी ढीले हो जाते हैं यदि फिटिंग के समय पर्याप्त कसकर नहीं लगाए गए हों। पर्याप्त कसने वाले टॉर्क को सत्यापित करने के लिए कैलिब्रेटेड इंस्टॉलेशन टूल और उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यूके में, इस कारण से, फिक्स्ड मेन इंस्टॉलेशन पर सभी स्क्रू कनेक्टर्स को सर्विसिंग के लिए सुलभ होना आवश्यक है।

लाभ और हानि
अन्य प्रकार के कनेक्टर्स की तुलना में स्क्रू टर्मिनलों की लागत कम होती है, और कम से मध्यम आवृत्तियों पर एम्पीयर के अंश से लेकर कई सौ एम्पीयर तक की धाराओं को ले जाने वाले सर्किट के लिए उत्पादों में सरलता से डिज़ाइन किया जा सकता है। टर्मिनलों को सरलता से क्षेत्र में पुन: उपयोग किया जा सकता है, जिससे तारों या उपकरणों के प्रतिस्थापन की अनुमति मिलती है, सामान्यतः मानक हाथ उपकरण के साथ। स्क्रू टर्मिनल सामान्यतः तारों के सिरों पर लगाए जाने वाले विशेष मेटिंग कनेक्टर की आवश्यकता से बचते हैं।

जब ठीक से कस दिया जाता है, तो कनेक्शन भौतिक और विद्युत रूप से सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे तार के बड़े हिस्से से मजबूती से संपर्क करते हैं। अन्य प्रकार के कनेक्टर की तुलना में टर्मिनल अपेक्षाकृत कम लागत वाले होते हैं, और स्क्रू टर्मिनल को सरलता से बिल्डिंग वायरिंग डिवाइस (जैसे सॉकेट, स्विच या लैंप होल्डर) के डिजाइन में एकीकृत किया जा सकता है।

हानि में तार को हटाने और मौलिक टर्मिनलों में इसे स्क्रू हेड के चारों ओर ठीक से लपेटने में लगने वाला समय सम्मिलित है, क्योंकि यह आवश्यक है कि स्क्रू हेड के नीचे स्थापित कोई भी तार सही दिशा में (सामान्यतः दक्षिणावर्त) लपेटा जाए जिससे कि कंडक्टर स्क्रू कसने पर बाहर की ओर बलपूर्वक नहीं जाते हैं। इस प्रकार प्लग-इन कनेक्टर का उपयोग करने की तुलना में यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है, इस प्रकार पोर्टेबल उपकरणों के लिए स्क्रू कनेक्शन असामान्य हो जाता है, जहां तारों को बार-बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाता है।

चूंकि, क्लैंपिंग प्लेट प्रकार के स्क्रू टर्मिनल के साथ यह समय कम हो जाता है, क्योंकि टर्मिनल और पीछे की क्लैंपिंग प्लेट के बीच केवल छीने गए तार को डालना आवश्यक है, फिर इस प्रकार टर्मिनल और टर्मिनल के बीच तार को क्लैंप करने के लिए स्क्रू का उपयोग करके कनेक्शन को कस लेते हैं। क्लैम्पिंग प्लेट, स्क्रू हेड के चारों ओर ठीक से लपेटने की आवश्यकता के बिना उपयोग किया जाता हैं।

स्क्रू तंत्र टर्मिनल के न्यूनतम भौतिक आकार को सीमित करता है, जिससे बड़ी संख्या में कनेक्शन की आवश्यकता होने पर स्क्रू टर्मिनल कम उपयोगी हो जाते हैं।

स्क्रू कनेक्शन के साथ एकाधिक समाप्ति को स्वचालित करना कठिन है।

कंपन या संक्षारण के कारण स्क्रू कनेक्शन समय के साथ ख़राब हो सकता है।

वायरिंग प्रतिष्ठानों के निर्माण में स्क्रू टर्मिनल चॉकलेट ब्लॉकों के उपयोग में क्रिंप, पुश और ट्विस्ट प्रकार के कनेक्टरों के पक्ष में तेजी से गिरावट आई है, जो इस प्रकार फिट होने में आसान होते हैं, और ढीले कार्य करने के लिए कम संवेदनशील होते हैं। यूके में, चॉकलेट ब्लॉक अब उन कनेक्शनों के लिए स्वीकृत नहीं हैं जो निरीक्षण के लिए पहुंच योग्य (जैसे कि फर्श के नीचे) नहीं होते हैं।

यह भी देखें

 * चॉकबॉक्स
 * तार वालनट
 * यूरोब्लॉक

संदर्भ
Klemme (Elektrotechnik)