थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण

थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण  पंप परीक्षण का एक रूप है जहां पंप की दक्षता खोजने के लिए केवल तापमान वृद्धि, बिजली की खपत और अंतर दबाव को मापने की आवश्यकता होती है। ये माप आम तौर पर सम्मिलन तापमान जांच और पंप के इनलेट और आउटलेट पर टैपिंग पॉइंट्स पर लगाए गए दबाव जांच के साथ किए जाते हैं। इन मापों से, एक पंप द्वारा उत्पादित प्रवाह प्राप्त किया जा सकता है। 1960 के दशक की शुरुआत में थर्मोडायनामिक विधि विकसित की गई थी, और तब से इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यह आईएसओ 5198 जैसे उच्च परिशुद्धता हाइड्रोलिक परीक्षण मानकों में वर्णित है।

थर्मोडायनामिक पद्धति का उपयोग पंपों के प्रदर्शन परीक्षण, प्रवाह मीटर अंशांकन, सिस्टम वक्र परीक्षण और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यह पंप दक्षता में 1% से कम और प्रवाह में 1.5% से कम की अनिश्चितताओं के साथ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है पाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण करने में सक्षम होने के दौरान जहां अन्य पारंपरिक पंप परीक्षण विधियां सटीक परिणाम प्रदान नहीं कर सकती हैं।

इतिहास
1960 के दशक में ग्लासगो विश्वविद्यालय  और स्कॉटलैंड में स्ट्रैथक्लाइड विश्वविद्यालय और फ्रांस में नेशनल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी (इलेक्ट्रिकाइट डी फ्रांस) और ऑस्टिन व्हिलिएर (चैंबर ऑफ माइन्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका) में थर्मोडायनामिक विधि समवर्ती रूप से विकसित की गई थी। Willier ने विधि का वर्णन करते हुए द साउथ अफ्रीकन मैकेनिकल इंजीनियर के अक्टूबर 1967 के संस्करण में तापमान मापन से पंप दक्षता निर्धारण शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया। उस समय से, विभिन्न कंपनियों द्वारा थर्मोडायनामिक पद्धति को कई उदाहरणों में कड़ाई से सत्यापित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
 * जल अनुसंधान केंद्र (यूके)
 * राष्ट्रीय अभियांत्रिकी प्रयोगशाला|राष्ट्रीय अभियांत्रिकी प्रयोगशालाएँ (यूके)
 * केंद्रीय विद्युत उत्पादन बोर्ड | सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बोर्ड (यूके)
 * एक्सेटर विश्वविद्यालय | एक्सीटर विश्वविद्यालय (यूके)
 * डमस्टेड विश्वविद्यालय (जर्मनी)
 * एक नल - येट्समीटर (कनाडा)
 * हाइड्रेटेक एंड एसोसिएट्स इंक. (कनाडा)
 * फ्लोसर्व
 * सल्जर (निर्माता)
 * वीर
 * एबारा
 * केएसबी
 * एसपीपी
 * रिवेंटा

थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण विधि अब बीएस आईएसओ 5198 जैसे पंप परीक्षण मानकों में शामिल है: केन्द्रापसारक, मिश्रित प्रवाह और अक्षीय पंप - हाइड्रोलिक प्रदर्शन परीक्षणों के लिए कोड - प्रेसिजन क्लास।

विधि और उपकरण
पंपों की अक्षमता तापमान के माध्यम से प्रसारित होती है। इस प्रकार, पंप की अक्षमता के कारण खोई हुई लगभग सभी ऊर्जा पंप किए जा रहे तरल पदार्थ के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। थर्मोडायनामिक विधि इस तथ्य का लाभ उठाती है, और पंप की दक्षता की गणना करने के लिए एक पंप में तापमान के अंतर को सटीक रूप से मापती है। पंप के सिर की गणना करने के लिए दबाव माप का उपयोग किया जाता है, और पंप को इनपुट शक्ति को मापने के लिए एक बिजली मीटर का उपयोग किया जाता है। तापमान, शक्ति और दबाव के मापन का उपयोग करके, पंप समीकरण का उपयोग करके प्रवाह की गणना की जा सकती है।

तापमान माप महत्वपूर्ण है, और इसके परिणामस्वरूप थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण उपकरण के वाणिज्यिक वितरक अक्सर 0.001 डिग्री सेल्सियस से अधिक की सटीकता का हवाला देते हैं।  इस तरह की सटीकता आवश्यक है क्योंकि एक पंप में तापमान वृद्धि 0.05 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकती है। आमतौर पर, तापमान जांच सीधे प्रवाह में डाली जाती है, और पाइप के चूषण और निर्वहन दोनों वर्गों पर नल से दबाव माप लिया जाता है। फिर, पंप पर सिर कुछ प्रकार के समायोजन से भिन्न होता है जैसे डिस्चार्ज वाल्व को थ्रॉटलिंग करना, समानांतर में विभिन्न पंप संयोजनों का उपयोग करना, या अच्छी तरह से स्तरों को समायोजित करना।  यह पंप के प्रदर्शन को उसके संचालन की सीमा के रूप में उसके सिर के रूप में परीक्षण करने की अनुमति देता है, और इसलिए प्रवाह, विविध है।

मापी गई और परिकलित मात्राएं
पारंपरिक पंप परीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जो पंपों के प्रदर्शन घटता प्राप्त करने के लिए तापमान माप के बजाय प्रवाह माप पर निर्भर करती है। इसलिए, थर्मोडायनामिक विधि परंपरागत पंप परीक्षण विधि से काफी हद तक भिन्न होती है जिसे मापा जाता है, और उन मूल्यों की गणना कैसे की जाती है। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि कौन से पैरामीटर परीक्षण उपकरण द्वारा मापे जाते हैं और जिनकी गणना की जाती है।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, दो विधियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पारंपरिक विधि दक्षता की गणना करती है और अन्य चरों को सीधे मापती है, जबकि थर्मोडायनामिक विधि प्रवाह की गणना करती है और अन्य चरों को सीधे मापती है। इस वजह से, पारंपरिक पद्धति में गणना की गई दक्षता की सटीकता सिर, प्रवाह और बिजली माप की सटीकता पर निर्भर करती है। इसी तरह, थर्मोडायनामिक विधि में, परिकलित प्रवाह की सटीकता सिर की सटीकता, दक्षता और शक्ति माप पर निर्भर करती है।

परीक्षण आवश्यकताओं
दो विधियों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर परीक्षण सेटअप आवश्यकताओं का है। पारंपरिक पद्धति में अधिक कठोर पाइपिंग आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, आमतौर पर उद्धृत प्रवाह सटीकता प्रदान करने के लिए प्रवाह मीटर के सीधे पाइप के ऊपर 5 व्यास से अधिक की आवश्यकता होती है। थर्मोडायनामिक विधि, हालांकि, आमतौर पर उपकरण के सीधे पाइप अपस्ट्रीम के केवल 1-2 व्यास की आवश्यकता होती है उद्धृत सटीकता प्राप्त करने के लिए। नतीजतन, थर्मोडायनामिक विधि अक्सर क्षेत्र परीक्षण करने में सक्षम होती है जिसे पारंपरिक परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है।

अनुप्रयोग
थर्मोडायनामिक पद्धति का उपयोग पानी, अपशिष्ट जल और अन्य पंपों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रवाह का सटीक परीक्षण करने की इसकी क्षमता के कारण, इसका उपयोग सिस्टम वक्र परीक्षण, प्रवाह मीटर सत्यापन और अंशांकन, और सतत दक्षता निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी है जिनमें पारंपरिक परीक्षण विधियों की पाइपिंग आवश्यकताएं नहीं हैं। यह पारंपरिक पंप परीक्षण की तरह, निवारक रखरखाव के लिए पंपों के प्रदर्शन को मापने और प्रतिस्थापन और नवीनीकरण निर्णयों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विधि को ब्लोअर और टर्बाइन प्रदर्शन परीक्षण तक बढ़ाया जा सकता है।

थर्मोडायनामिक पद्धति का उपयोग करने वाली उल्लेखनीय परियोजनाएं
कई परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर पंप परीक्षण और प्रदर्शन समीक्षा के लिए थर्मोडायनामिक विधि का उपयोग किया है। कुछ परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है।

मेलबोर्न (यूके) वास्तविक समय पंप और टर्बाइन नेटवर्क अनुकूलन
रिवेंटा और यूके के सेवर्न ट्रेंट  वॉटर (STW) के बीच जल कंपनी के मेलबोर्न एरिया नेटवर्क पर एक परियोजना, जो हमेशा ऊर्जा उपयोग में बड़े बदलावों से ग्रस्त रही है। कई ऐतिहासिक जांचों ने कारणों या सर्वोत्तम परिचालन नीतियों का खुलासा नहीं किया था। काम के हिस्से के रूप में विकसित जटिल एल्गोरिदम ने STW को एक निर्धारित क्षितिज पर सटीक रूप से संचालन निर्धारित करने के लिए सक्षम किया, बहुत ही प्रशंसनीय ऊर्जा लागत में कमी के साथ मांग को पूरा किया - एक प्रक्रिया जो परिचालन कर्मचारियों के लिए अकेले अनुभव द्वारा करना बहुत कठिन है। नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन पद्धति प्रदान करने के लिए दो प्रमुख तकनीकों को मिलाया गया था: व्यक्तिगत पंप और स्टेशन दक्षता विश्लेषण के लिए थर्मोडायनामिक पंप प्रदर्शन माप, और नेटवर्क मार्गों और उनके हाइड्रोलिक प्रोफाइल का आकलन करने के लिए लाइव हाइड्रोलिक मॉडलिंग।

ओंटारियो पंप दक्षता मूल्यांकन और जागरूकता पायलट अध्ययन (कनाडा)
इस परियोजना को ओंटारियो पावर अथॉरिटी द्वारा आठ भौगोलिक रूप से विविध नगर पालिकाओं में ओंटारियो, कनाडा में 150 से अधिक जल पंपों का परीक्षण करने के लिए प्रायोजित किया गया था। थर्मोडायनामिक विधि की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए थर्मोडायनामिक विधि के साथ-साथ कई पारंपरिक परीक्षणों के साथ थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण विधि का उपयोग किया गया था। परियोजना ने 30 से 4000 एचपी तक के विभिन्न प्रकार के पंपों का परीक्षण किया और मई 2013 में पूरा किया गया।

मेलबर्न वाटर (ऑस्ट्रेलिया)
में पंप दक्षता निगरानी और प्रबंधन ऊर्जा लागत और संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न वाटर ने चार प्रमुख पंपिंग स्टेशनों पर पंपों की निगरानी के लिए थर्मोडायनामिक पंप परीक्षण लागू किया। 2003 और 2004 के दौरान, इस परियोजना के हिस्से के रूप में 23 पानी और अपशिष्ट जल पंपों का परीक्षण किया गया था।

यह भी देखें

 * अक्षीय पंप
 * केन्द्रापसारक प्रशंसक
 * केन्द्रापसारक [[ पम्प ]]
 * प्रवाह की माप
 * पम्प
 * टर्बाइन
 * अपशिष्ट जल
 * जलापूर्ति