शक्ति तंत्र का संरक्षण

पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल पॉवर इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो फॉल्ट (पावर इंजीनियरिंग) से इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है। बाकी ग्रिड (बिजली) से खराब हुए पुर्जों को अलग करके। एक सुरक्षा योजना का उद्देश्य केवल उन घटकों को अलग करके बिजली व्यवस्था को स्थिर रखना है जो संचालन में जितना संभव हो उतना नेटवर्क छोड़कर। पावर सिस्टम को दोषों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को सुरक्षा उपकरण कहा जाता है।

अवयव
सुरक्षा प्रणालियों में आमतौर पर पांच घटक होते हैं वितरण प्रणाली के कुछ हिस्सों के लिए, फ़्यूज़ (विद्युत) विद्युत दोषों को पहचानने और डिस्कनेक्ट करने दोनों में सक्षम हैं।
 * करंट_ट्रांसफॉर्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर#वोल्टेज_ट्रांसफॉर्मर_या_पोटेंशियल_ट्रांसफॉर्मर से निपटने के लिए रिले के लिए सुविधाजनक स्तर तक विद्युत शक्ति प्रणाली के उच्च वोल्टेज और धाराओं को नीचे ले जाने के लिए
 * सुरक्षात्मक रिले दोष को महसूस करने और एक यात्रा, या वियोग, आदेश शुरू करने के लिए
 * रिले और ऑटोरेक्लोजर कमांड के आधार पर सिस्टम को खोलने / बंद करने के लिए परिपथ वियोजक या अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस
 * बैटरी (बिजली) सिस्टम में बिजली के डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में बिजली प्रदान करने के लिए
 * संचार चैनल एक लाइन के दूरस्थ टर्मिनलों पर वर्तमान और वोल्टेज के विश्लेषण की अनुमति देने और उपकरणों की दूरस्थ ट्रिपिंग की अनुमति देने के लिए।

प्रत्येक भाग में विफलताएं हो सकती हैं, जैसे इन्सुलेशन विफलता, गिरने या टूटी हुई संचरण लाइनें, सर्किट ब्रेकरों का गलत संचालन, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। संपत्तियों की सुरक्षा और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा उपकरण स्थापित किए गए हैं।

स्विचगियर विद्युत डिस्कनेक्ट स्विच, फ़्यूज़ या सर्किट ब्रेकर का एक संयोजन है जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों को नियंत्रित, सुरक्षित और अलग करने के लिए किया जाता है। स्विच सामान्य लोड करंट के तहत खोलने के लिए सुरक्षित हैं (कुछ स्विच सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में संचालित करने के लिए सुरक्षित नहीं हैं), जबकि सुरक्षात्मक उपकरण फॉल्ट करंट के तहत खोलने के लिए सुरक्षित हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपकरण में पूरी तरह से निरर्थक और स्वतंत्र सुरक्षात्मक प्रणालियां हो सकती हैं, जबकि एक छोटी शाखा वितरण लाइन में बहुत ही सरल कम लागत वाली सुरक्षा हो सकती है।



हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क
पारेषण और वितरण प्रणाली का संरक्षण दो कार्य करता है: संयंत्र की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा (कर्मचारियों सहित)। एक बुनियादी स्तर पर, सुरक्षा उन उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर देती है जो एक अधिभार या पृथ्वी पर शॉर्ट का अनुभव करते हैं। सबस्टेशन में कुछ वस्तुओं जैसे ट्रांसफार्मर को तापमान या गैस के दबाव के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

जेनरेटर सेट
एक बिजली संयंत्र में, सुरक्षात्मक रिले का उद्देश्य ऑपरेशन की असामान्य स्थितियों के मामले में, आंतरिक विफलताओं के साथ-साथ इन्सुलेट विफलताओं या विनियमन खराबी के कारण आवर्तित्र या ट्रांसफार्मर को नुकसान को रोकने के लिए है। ऐसी विफलताएं असामान्य हैं, इसलिए सुरक्षात्मक रिले को बहुत ही कम काम करना पड़ता है। यदि कोई सुरक्षात्मक रिले खराबी का पता लगाने में विफल रहता है, तो अल्टरनेटर या ट्रांसफॉर्मर को होने वाली क्षति के लिए महंगे उपकरण की मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री करने में असमर्थता से आय की हानि भी हो सकती है।

दूरी के लिए ओवरलोड और बैक-अप (ओवरकरंट)
अधिभार संरक्षण के लिए एक वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है जो सर्किट में वर्तमान को मापता है और इसे पूर्व निर्धारित मूल्य से तुलना करता है। अधिभार संरक्षण दो प्रकार के होते हैं: तात्कालिक अतिप्रवाह (IOC) और समय अतिप्रवाह (TOC)। तात्कालिक अतिप्रवाह के लिए आवश्यक है कि सर्किट ब्रेकर को संचालित करने के लिए वर्तमान पूर्व निर्धारित स्तर से अधिक हो। टाइम ओवरकरंट प्रोटेक्शन करंट बनाम टाइम कर्व के आधार पर संचालित होता है। इस वक्र के आधार पर, यदि मापी गई धारा पूर्व निर्धारित समय के लिए दिए गए स्तर से अधिक हो जाती है, तो सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज़ काम करेगा। दोनों प्रकार के कार्य में समझाया गया है.

पृथ्वी दोष / भूमि दोष
पृथ्वी दोष संरक्षण के लिए भी वर्तमान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है और तीन-चरण सर्किट में असंतुलन की अनुभूति होती है। आम तौर पर तीन चरण धाराएं संतुलन में होती हैं, यानी परिमाण में लगभग बराबर होती हैं। यदि एक या दो चरण कम प्रतिबाधा पथ के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, तो उनका परिमाण नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा, जैसा कि वर्तमान असंतुलन होगा। यदि यह असंतुलन पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर को संचालित करना चाहिए। प्रतिबंधित पृथ्वी दोष संरक्षण एक प्रकार का पृथ्वी दोष संरक्षण है जो वर्तमान ट्रांसफार्मर के दो सेटों के बीच पृथ्वी दोष की तलाश करता है (इसलिए उस क्षेत्र तक ही सीमित)।

दूरी (प्रतिबाधा रिले)
दूरी सुरक्षा वोल्टेज और करंट दोनों का पता लगाती है। एक सर्किट पर एक गलती आम तौर पर वोल्टेज स्तर में शिथिलता पैदा करेगी। यदि रिले टर्मिनलों पर मापे गए वोल्टेज से करंट का अनुपात, जो एक प्रतिबाधा के बराबर है, एक पूर्व निर्धारित स्तर के भीतर आता है तो सर्किट ब्रेकर संचालित होगा। यह उचित रूप से लंबी लाइनों, 10 मील से अधिक लंबी लाइनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उनकी परिचालन विशेषताएँ लाइन विशेषताओं पर आधारित होती हैं। इसका मतलब यह है कि जब लाइन पर कोई दोष दिखाई देता है तो रिले में प्रतिबाधा सेटिंग की तुलना रिले टर्मिनलों से दोष तक लाइन के स्पष्ट प्रतिबाधा से की जाती है। यदि रिले सेटिंग को स्पष्ट प्रतिबाधा से कम निर्धारित किया जाता है तो यह निर्धारित किया जाता है कि दोष सुरक्षा के क्षेत्र के भीतर है। जब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बहुत कम होती है, 10 मील से कम, दूरी की सुरक्षा को समन्वयित करना अधिक कठिन हो जाता है। इन उदाहरणों में सुरक्षा का सबसे अच्छा विकल्प वर्तमान विभेदक सुरक्षा है।

बैक-अप
संरक्षण का उद्देश्य केवल पौधे के प्रभावित हिस्से को हटाना है और कुछ नहीं। एक सर्किट ब्रेकर या सुरक्षा रिले संचालित करने में विफल हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों में, प्राथमिक सुरक्षा की विफलता के परिणामस्वरूप आमतौर पर बैक-अप सुरक्षा का संचालन होता है। रिमोट बैक-अप सुरक्षा आम तौर पर गलती को दूर करने के लिए पौधे की प्रभावित और अप्रभावित दोनों वस्तुओं को हटा देगी। स्थानीय बैक-अप सुरक्षा दोष को दूर करने के लिए संयंत्र की प्रभावित वस्तुओं को हटा देगी।

कम वोल्टेज नेटवर्क
लो-वोल्टेज नेटवर्क आमतौर पर फ़्यूज़ या लो-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पर निर्भर करता है ताकि ओवरलोड और अर्थ दोनों दोषों को दूर किया जा सके।

साइबर सुरक्षा
बल्क सिस्टम जो ट्रांसमिशन और कंट्रोल सिस्टम सहित एक बड़ा इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हर दिन नए साइबर सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। ("इलेक्ट्रिक ग्रिड साइबर सुरक्षा," 2019)। इनमें से अधिकतर हमले ग्रिड में नियंत्रण प्रणाली को लक्षित कर रहे हैं। ये नियंत्रण प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ी हैं और हैकर्स के लिए उन पर हमला करना आसान बनाती हैं। ये हमले उपकरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उपयोगिता पेशेवरों को सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं।

समन्वय
सुरक्षात्मक उपकरण समन्वय असामान्य विद्युत स्थितियों के होने पर वर्तमान रुकावट के सर्वोत्तम फिट समय को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य एक आउटेज को संभव सबसे बड़ी सीमा तक कम करना है। ऐतिहासिक रूप से, पारभासी लॉग-लॉग पेपर पर सुरक्षात्मक उपकरण समन्वय किया गया था। आधुनिक तरीकों में आमतौर पर विस्तृत कंप्यूटर आधारित विश्लेषण और रिपोर्टिंग शामिल होती है।

बिजली व्यवस्था को सुरक्षात्मक क्षेत्रों में विभाजित करके सुरक्षा समन्वय भी संभाला जाता है। यदि किसी दिए गए क्षेत्र में कोई खराबी आती है, तो उस क्षेत्र को पूरे सिस्टम से अलग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज़ोन की परिभाषाएँ बिजली पैदा करने वाला, बसों, ट्रांसफार्मर, संचरण रेखा और बिजली की मोटर के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, ज़ोन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: ज़ोन ओवरलैप, ओवरलैप क्षेत्र सर्किट ब्रेकरों को दर्शाते हैं, और किसी दिए गए ज़ोन में सभी सर्किट ब्रेकर फ़ॉल्ट को अलग करने के लिए खुलेंगे। ओवरलैप्ड क्षेत्र प्रत्येक सर्किट ब्रेकर के लिए उपकरण ट्रांसफार्मर और रिले के दो सेटों द्वारा बनाए जाते हैं। वे असुरक्षित क्षेत्रों को खत्म करने के लिए अतिरेक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं; हालाँकि, ओवरलैप किए गए क्षेत्रों को जितना संभव हो उतना छोटा रहने के लिए तैयार किया जाता है, जब एक ओवरलैप क्षेत्र में कोई खराबी होती है और दो ज़ोन जो गलती को शामिल करते हैं, अलग-थलग हो जाते हैं, बिजली व्यवस्था का क्षेत्र जो सेवा से खो गया है, दो ज़ोन के बावजूद अभी भी छोटा है पृथक किया जा रहा है।

अशांति-निगरानी उपकरण
अशांति-निगरानी उपकरण (डीएमई) एक दोष (पावर इंजीनियरिंग) से संबंधित सिस्टम डेटा पर नज़र रखता है और रिकॉर्ड करता है। डीएमई तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है: डीएमई उपकरणों में शामिल हैं: *घटना रिकॉर्डर का अनुक्रम, जो घटना के लिए उपकरण की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करता है
 * मॉडल सत्यापन,
 * गड़बड़ी जांच, और
 * सिस्टम सुरक्षा प्रदर्शन का आकलन।
 * दोष रिकॉर्डर, जो सिस्टम प्राथमिक वोल्टेज और धाराओं के वास्तविक तरंग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं
 * गतिशील गड़बड़ी रिकॉर्डर (डीडीआर), जो कम आवृत्ति (0.1 Hz - 3 Hz) दोलनों और असामान्य आवृत्ति या वोल्टेज भ्रमण जैसी गतिशील घटनाओं के दौरान बिजली व्यवस्था के व्यवहार को चित्रित करने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं

प्रदर्शन के उपाय
संरक्षण इंजीनियर निर्भरता को इन-ज़ोन दोषों के लिए सही ढंग से संचालित करने के लिए सुरक्षा प्रणाली की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। वे सुरक्षा को आउट-ऑफ़-ज़ोन दोषों के लिए काम न करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। निर्भरता और सुरक्षा दोनों ही विश्वसनीयता के मुद्दे हैं। दोष वृक्ष विश्लेषण एक उपकरण है जिसके साथ एक सुरक्षा इंजीनियर प्रस्तावित सुरक्षा योजनाओं की सापेक्ष विश्वसनीयता की तुलना कर सकता है। सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, निर्भरता बनाम सुरक्षा ट्रेडऑफ़ प्रबंधित करने और कम से कम पैसे के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने पर सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सुरक्षा विश्वसनीयता को मापना महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धी उपयोगिता उद्योग में एक मात्रात्मक समझ आवश्यक है। *विश्वसनीयता: खराबी की स्थिति होने पर उपकरणों को लगातार काम करना चाहिए, भले ही वे महीनों या वर्षों तक निष्क्रिय रहें। इस विश्वसनीयता के बिना, सिस्टम महंगा नुकसान पहुंचा सकता है।
 * चयनात्मकता: उपकरणों को अवांछित, झूठी यात्राओं से बचना चाहिए।
 * गति: उपकरण की क्षति और गलती की अवधि को कम करने के लिए उपकरणों को जल्दी से कार्य करना चाहिए, केवल बहुत सटीक जानबूझकर समय देरी के साथ।
 * संवेदनशीलता: उपकरणों को दोषों के सबसे छोटे मूल्य का भी पता लगाना चाहिए और प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
 * अर्थव्यवस्था: उपकरणों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
 * सरलता: उपकरणों को सुरक्षा सर्किटरी और उपकरण को न्यूनतम करना चाहिए।

विश्वसनीयता: निर्भरता बनाम सुरक्षा

सुरक्षा प्रणालियों के विश्वसनीय संचालन के दो पहलू हैं: निर्भरता और सुरक्षा। निर्भरता शक्ति प्रणाली से दोषपूर्ण तत्व को हटाने के लिए बुलाए जाने पर संचालित करने के लिए सुरक्षा प्रणाली की क्षमता है। सुरक्षा एक बाहरी दोष के दौरान खुद को संचालन से रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली की क्षमता है। सुरक्षा प्रणाली को डिजाइन करने में सुरक्षा और निर्भरता के बीच उचित संतुलन का चयन करने के लिए इंजीनियरिंग निर्णय की आवश्यकता होती है और मामला दर मामला आधार पर भिन्न होता है।

यह भी देखें

 * दोष वर्तमान सीमक
 * नेटवर्क विश्लेषक (एसी पावर)
 * संभावित शॉर्ट-सर्किट करंट
 * एएनएसआई डिवाइस नंबर

संदर्भ



 * http://perso.numericable.fr/michlami protection and monitoring of the electrical energy transmission network