स्थिर तुल्यकालिक कम्पेसाटर

स्थिर तुल्यकालिक एक स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेसाटर प्रतिकारक (स्टेटकॉन) हैं, जिसे मूल रूप से स्टैटिक सिंक्रोनस कंडेनसर स्टेटकॉन  के रूप में जाना जाता है, एक रेग्युलेटिंग डिवाइस शंट-कनेक्टेड [2] है जो अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है। यह एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज-स्रोत कनवर्टर पर आधारित है और एक बिजली नेटवर्क के लिए प्रतिक्रियाशील एसी पावर के स्रोत या सिंक के रूप में कार्य कर सकता है। यदि शक्ति के स्रोत से जुड़ा है तो यह सक्रिय एसी शक्ति भी प्रदान कर सकता है। यह उपकरणों के FACTS परिवार का एक सदस्य है, जो 1990 के दशक में शक्तिशाली गेट टर्न-ऑफ थायरिस्टर्स (GTO) की उपलब्धता के कारण संभव हुआ। [1] STATCOM स्वाभाविक रूप से मॉड्यूलर और चुनाव योग्य स्पष्टीकरण आवश्यक  है  इन कम्पेसाटरों का उपयोग वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।

इतिहास और उपयोग
1987 में साम्राज्य स्टेट विद्युत ऊर्जा रिसर्च कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में एक आदर्श माडल के रूप में है, इसे 1 एमवीएआर स्टेटकॉन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार वेस्टिंगहाउस विद्युत द्वारा बनाया गया है इसका पहला उत्पादन 100 एमवीएआर स्टेटकॉन के रूप में है, जो वर्ष 1995 में टेनेसी वैली प्राधिकरण सुलिवन सबस्टेशन में स्थापित किया गया था और इसके घटकों के अप्रचलन के कारण शीघ्रता से सेवानिवृत्त हो गया था। ।

सामान्यतः विद्युत नेटवर्क का समर्थन करने के लिए एक स्टेटकॉम स्थापित किया जाता है, जिसमें साधारण ऊर्जा घटक और प्रायः साधारण वोल्टता रेगुलेशन के रूप में विनियमन होता रहताहै। यद्यपि, यह अन्य उपयोग के रूप में हैं, जिनमें से सबसे सामान्य उपयोग वोल्टता स्थिरता में सुधार के रूप में आम होता है।

निर्माण और संचालन
स्टैटकॉम एक वोल्टता स्रोत परिवर्तक (वीएससी) आधारित उपकरण के रूप में होते है, जिसमें एक रिएक्टर के पीछे एक वोल्टेज  स्रोत  काम करता है, इस प्रकार स्टैटकॉम ट्रांसफार्मर के माध्यम से यूटिलिटी ग्रिड से जुड़ा  होता है । वोल्टता स्रोत डीसी  कैपेसिटर से बनाया गया है और इसलिए स्टेटकॉम में बहुत कम सक्रिय शक्ति क्षमता होती है। हालाँकि, इसकी सक्रिय शक्ति क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि डीसी कैपेसिटर में उपयुक्त ऊर्जा भंडारण उपकरण से जुड़ा होता है। स्टैटकॉम के टर्मिनलों पर प्रतिक्रियाशील शक्ति वोल्टता स्रोत के आयाम पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि वीएससी का टर्मिनल वोल्टेज संयोजन के बिंदु पर एसी  वोल्टेज से अधिक होता है, तो स्टैटकॉम प्रतिक्रियाशील धारा उत्पन्न करता है, जो संधारित्र के रूप में प्रकट होती है, इसके विपरीत जब वोल्टेज स्रोत का आयाम एसी वोल्टता से कम होता है, तो यह प्रतिक्रियाशील शक्ति को एक इनिटेसर के रूप में अवशोषित करता है।

स्टैटकॉम में सामान्यतः 1-10% का वोल्टता ड्रॉप 3% बनाया जाता गया है।

स्टेटकॉम बनाम एसवीसी
वोल्टता स्थिरता बनाए रखने के लिए एक स्थिर वीएआर कम्पेसेटर (एसवीसी) का भी उपयोग किया जा सकता है। स्टैटकॉम एक एसवीसी की तुलना में मूल्यवान रूप में होता है जीटीओ थाइरिस्टर्स की उच्च लागत के कारण और उच्च क्षति को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके कुछ प्रोद्योगिकीय लाभ हैं। परिणामस्वरुप दो प्रौद्योगिकियां सह अस्तित्व के रूप में होता है।

स्टैटकॉम का प्रतिक्रिया समय एसवीसी की तुलना में कम होता है, मुख्य रूप से वोल्टता स्रोत परिवर्तक के विद्युत रोधित गेट द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर द्वारा प्रदान किए गए तीव्र स्विचिंग समय के कारण थाइरिस्टर्स को नियंत्रित विधि से बंद नहीं किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, स्टेटकॉम का प्रतिक्रिया समय एक से दो चक्र बनाम एक एसवीसी के लिए दो से तीन चक्र के रूप में होते है।

स्टेटकॉम एसवीसी की तुलना में कम एसी वोल्टता पर ठीक प्रतिक्रियाशील शक्ति सहायता प्रदान करता है, क्योंकि स्टेटकॉम से प्रतिक्रियाशील शक्ति एसी वोल्टता के साथ रैखिक रूप से घट जाती है। वर्तमान को रेटेड मूल्य पर कम एसी वोल्टेज तक भी बनाए रखा जा सकता है, जैसा कि दिखाया किया गया है कि शक्ति एसवीसी के लिए वोल्टता के एक वर्ग का कार्य करती है। एसवीसी का उपयोग तीव्र वोल्टता स्थितियों (0.6 पीयू से कम) में नहीं किया जाता है, क्योंकि संधारित्र को छोड़ने से फॉल्ट क्लियर होने के बाद क्षणिक अववोल्टता के कारण खराब हो सकती है, जबकि स्टेटकॉम 0.2 - 0.3 पीयू तक काम कर सकता है, यह सीमा तुल्यकालन और शीतलन के संभावित क्षति के कारण होती है।

स्टैटकॉम का पदचिह्न छोटा होता है, क्योंकि इसमें एसवीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाहरी प्रेरकों और बड़े संधारित्र की आवश्यकता नहीं होती है।

यह भी देखें
स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कम्पेसाटर (SSSC), श्रृंखला में जुड़ा एक समान उपकरण
 * स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसेटर, एसएसएससी श्रृंखला में सम्बद्ध एक समान उपकरण के रूप में होते है
 * एकीकृत विद्युत प्रवाह नियंत्रक, एसएसएससी और स्टैटकॉम का संयोजन प्रदान करती है
 * तुल्यकालिक संघनित्र के रूप में होते है

बाहरी संबंध

 * Conceptual survey of Generators and Power Electronics for Wind Turbines