एचवीएसी नियंत्रण प्रणाली

एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) उपकरण को हीटिंग और/या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। आमतौर पर एक संवेदन उपकरण का उपयोग लक्ष्य स्थिति के साथ वास्तविक स्थिति (जैसे तापमान) की तुलना करने के लिए किया जाता है। फिर नियंत्रण प्रणाली एक निष्कर्ष निकालती है कि क्या कार्रवाई की जानी है (उदाहरण के लिए ब्लोअर शुरू करें)।

प्रत्यक्ष डिजिटल नियंत्रण
केंद्रीय नियंत्रक और अधिकांश टर्मिनल यूनिट नियंत्रक प्रोग्राम करने योग्य हैं, जिसका अर्थ है कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम कोड को इच्छित उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। कार्यक्रम की विशेषताओं में समय कार्यक्रम, सेट पॉइंट, कंट्रोलर, लॉजिक, टाइमर, ट्रेंड लॉग और अलार्म शामिल हैं। यूनिट नियंत्रकों में आमतौर पर एनालॉग और डिजिटल इनपुट होते हैं जो परिवहन माध्यम (गर्म/ठंडा पानी और/या भाप) के नियंत्रण के लिए चर (तापमान, आर्द्रता, या दबाव) और एनालॉग संकेत  और डिजिटल डेटा आउटपुट के माप की अनुमति देते हैं। डिजिटल इनपुट आमतौर पर एक नियंत्रण उपकरण से (शुष्क) संपर्क होते हैं, और एनालॉग इनपुट आमतौर पर एक चर (तापमान, आर्द्रता, वेग, या दबाव) सेंसिंग डिवाइस से वोल्टेज या वर्तमान माप होते हैं। डिजिटल आउटपुट आमतौर पर उपकरणों को शुरू करने और बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिले संपर्क होते हैं, और एनालॉग आउटपुट आमतौर पर वाल्व, डैम्पर्स और मोटर्स जैसे मध्यम (वायु/पानी/भाप) नियंत्रण उपकरणों की गति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज या वर्तमान संकेत होते हैं।

डीडीसी नियंत्रकों के समूह, नेटवर्क से जुड़े हों या नहीं, स्वयं सिस्टम की एक परत बनाते हैं। यह सबसिस्टम संपूर्ण एचवीएसी सिस्टम के प्रदर्शन और बुनियादी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। डीडीसी प्रणाली एचवीएसी प्रणाली का मस्तिष्क है। यह एक प्रणाली में प्रत्येक स्पंज और वाल्व की स्थिति को निर्धारित करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से पंखे, पंप और चिलर चलते हैं और किस गति या क्षमता से चलते हैं। इस मस्तिष्क में इस विन्यास योग्य बुद्धि के साथ, हम स्वचालन के निर्माण की अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं।

बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम
अधिक जटिल एचवीएसी प्रणालियां बिल्डिंग ऑटोमेशन|बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम (बीएएस) के लिए इंटरफेस कर सकती हैं ताकि भवन मालिकों को हीटिंग या कूलिंग इकाइयों पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति मिल सके। भवन स्वामी सिस्टम की निगरानी कर सकता है और सिस्टम द्वारा स्थानीय या दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न अलार्म का जवाब दे सकता है। सिस्टम अधिभोग के लिए निर्धारित किया जा सकता है या कॉन्फ़िगरेशन को बीएएस से बदला जा सकता है। कभी-कभी BAS सीधे HVAC घटकों को नियंत्रित कर रहा होता है। बीएएस के आधार पर विभिन्न इंटरफेस का उपयोग किया जा सकता है। आज, समर्पित गेटवे भी हैं जो उन्नत वीआरवी / वीआरएफ और स्प्लिट एचवीएसी सिस्टम को होम ऑटोमेशन और बीएमएस (बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स) नियंत्रकों के साथ केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी के लिए जोड़ते हैं, और अधिक जटिल और महंगे एचवीएसी सिस्टम खरीदने की आवश्यकता को कम करते हैं। इसके अलावा, ऐसे गेटवे समाधान एक सरल और मैत्रीपूर्ण उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को शामिल करते हुए इंटरनेट पर सभी एचवीएसी इनडोर इकाइयों के रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन प्रदान करने में सक्षम हैं।

लागत और दक्षता
कई लोगों के घरों में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन (HVAC) सिस्टम नहीं होता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। हालाँकि इस लेख के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए पैसे बचाएं, एचवीएसी उतना महंगा नहीं है जितना कोई सोच सकता है। यह लेख एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से पैसा बचाएं हमें बताता है कि एचवीएसी सिस्टम के लिए खरीदारी करते समय मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि यह कुशलता से चलता है। एक नई एचवीएसी प्रणाली के बाजार में मशीन पर ऊर्जा गाइड स्टिकर होने पर हमेशा एक चीज की तलाश करनी चाहिए। हालांकि कई लोग उस स्टिकर पर विश्वास नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं और यह कि यह सिर्फ बिक्री में मदद करने के लिए है, इतिहास से पता चलता है कि पीले ऊर्जा गाइड स्टिकर वाले कई नए एचवीएसी सिस्टम ग्राहकों को सैकड़ों से हजारों डॉलर बचाने में मदद करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना उनके एचवीएसी सिस्टम का उपयोग करें। कई नई प्रणालियों पर पीले ऊर्जा गाइड स्टिकर पर, यह उस मशीन को चलाने की औसत लागत प्रदर्शित करता है। एक बार एक ग्राहक को सही एचवीएसी सिस्टम मिल जाने के बाद, ग्राहक को इसे मासिक रूप से चलाना चाहिए, अगर इसे केवल वर्ष के विशिष्ट समय के दौरान उपयोग में लाया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि यदि एचवीएसी प्रणाली का उपयोग हर महीने नहीं किया जा रहा है, तो इसे चालू किया जाना चाहिए और दस से पंद्रह मिनट तक चालू रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि ग्राहक कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने एचवीएसी सिस्टम को बार-बार चलाता है, तो इसे बनाए रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एचवीएसी प्रणाली के रखरखाव में एयर फिल्टर को बदलना, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना जहां हवा का सेवन होता है, और लीक की जांच करना शामिल है। इन तीन चरणों को करना बेहद जरूरी है और एचवीएसी सिस्टम को लंबे समय तक चालू रखने की कुंजी है। एक ग्राहक को इन तीन चरणों को हर दो महीने में करना चाहिए या जब एचवीएसी प्रणाली के साथ संदिग्ध समस्या हो। कुछ संकेत जो एक संभावित समस्या का कारण बन सकते हैं, यदि एचवीएसी प्रणाली पर्याप्त रूप से ठंडी हवा प्रदान नहीं करती है। ऐसा कूलिंग तरल पदार्थों में रिसाव के कारण हो सकता है। एक और संकेत जिसका मतलब यह हो सकता है कि एचवीएसी सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है, अगर हवा में खराब गंध है जो यह प्रदान कर रहा है। अक्सर इसका मतलब है कि एयर फिल्टर को बदलने की जरूरत है। एचवीएसी सिस्टम पर एयर फिल्टर को बदलना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके एचवीएसी सिस्टम के स्थान के आधार पर बहुत अधिक धूल के संपर्क में आते हैं और यह किसी के घर में बैठने से ही धूल का निर्माण कर सकता है।

लक्ष्य एचवीएसी सिस्टम इंस्टालेशन
Source लक्ष्य 1: निर्माण के दौरान एचवीएसी उपकरण और सामग्रियों को सूखा रखें और निर्माण के क्लोज-इन चरण के दौरान आवश्यकतानुसार तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करें। एचवीएसी सिस्टम इंस्टालेशन

लक्ष्य 2: डिजाइन ड्राइंग और विनिर्देशों में निर्दिष्ट नमी नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एचवीएसी सिस्टम स्थापित करें। एचवीएसी सिस्टम इंस्टालेशन

लक्ष्य 3: एचवीएसी सिस्टम नमी नियंत्रण के निरंतर प्रदर्शन के लिए संचालन और रखरखाव सामग्री तैयार करना।

डिजाइन, मॉडलिंग और मार्केटिंग
अधिकांश एचवीएसी सिस्टम एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं लेकिन अलग-अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। सभी एचवीएसी सिस्टम में इनटेक, एयर फिल्टर और एयर कंडीशनिंग लिक्विड होता है। हालांकि, एचवीएसी सिस्टम डिजाइन करते समय, कई इंजीनियर इसे एक विशिष्ट सेटिंग और/या उद्देश्य के लिए डिजाइन करते हैं। जब इंजीनियर एक एचवीएसी सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वे उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम होते हुए भी इसे कॉम्पैक्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और एचवीएसी सिस्टम को यथासंभव कुशल बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयोग करते हैं। एचवीएसी प्रणाली को डिजाइन करने से आने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद, कई मैकेनिकल इंजीनियरों को विशेष रूप से करने का जुनून है। हालांकि एक नई एचवीएसी प्रणाली को डिजाइन करने के बाद अपनी बिक्री प्राप्त करना कठिन हो सकता है, उत्पाद का विपणन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार में नए एचवीएसी सिस्टम की तलाश में ग्राहकों को सबसे बड़ी चिंता कीमत और विश्वसनीयता की होती है।

इतिहास
इंजीनियरों द्वारा द्रव नियंत्रण को समझने के बाद से पहले एचवीएसी नियंत्रकों ने वायवीय नियंत्रणों का उपयोग किया। इस प्रकार, यांत्रिक रूप से नियंत्रित तर्क के माध्यम से गर्म या ठंडी हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भाप और हवा के गुणों का उपयोग किया जाता था।

वायु प्रवाह और तापमान के नियंत्रण के मानकीकृत होने के बाद, जोन स्पंज ्स को स्विच करने के लिए  सीढ़ी तर्क  में इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का उपयोग मानकीकृत हो गया। आखिरकार, रिले इलेक्ट्रॉनिक स्विच बन गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर अंततः अधिक वर्तमान भार को संभाल सकते थे। 1985 तक, वायवीय नियंत्रण अब इस नई तकनीक के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, हालांकि कई पुरानी इमारतों में वायवीय नियंत्रण प्रणाली (कभी-कभी दशकों पुरानी) अभी भी आम हैं। वर्ष 2000 तक कम्प्यूटरीकृत नियंत्रक आम थे। आज, इनमें से कुछ नियंत्रकों को वेब ब्राउज़र द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, जिन्हें एचवीएसी उपकरण के समान भवन में होने की आवश्यकता नहीं है। यह पैमाने की कुछ अर्थव्यवस्थाओं की अनुमति देता है, क्योंकि एक एकल संचालन केंद्र आसानी से कई इमारतों की निगरानी कर सकता है।

यह भी देखें

 * अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स
 * बीएसीनेट
 * बिल्डिंग ऑटोमेशन
 * ओपनथर्म