विद्युत वायरिंग

विद्युत् तार संबंधन संरचना में केबलिंग और संबंधित उपकरणों जैसे स्विच, वितरण बोर्ड, सॉकेट और लाइट फिटिंग की विद्युत स्थापना है।

वायरिंग डिजाइन और स्थापना के लिए सुरक्षा मानकों के अधीन है। स्वीकार्य तार और विद्युत केबल प्रकार और आकार सर्किट कार्यरत वोल्टेज और विद्युत प्रवाह क्षमता के अनुसार, पर्यावरण की स्थिति, जैसे परिवेश तापमान सीमा, नमी के स्तर, और सूरज की रोशनी और रसायनों के संपर्क में और प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट किए जाते हैं।

किसी भवन की तार संबंधन प्रणाली के अंदर संबद्ध परिपथ सुरक्षा, नियंत्रण और वितरण उपकरण वोल्टेज, धारा और कार्यात्मक विनिर्देशों के अधीन हैं। इलाके, देश या क्षेत्र के अनुसार तार संबंधन के सुरक्षा कोड अलग-अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंइलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन (आईईसी) सदस्य देशों के बीच तार संबंधन  के मानकों को सुसंगत बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डिजाइन और स्थापना आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी भी उपस्थित हैं।

अभ्यास और विनियमों के कोड
तार संबंधन संयोजन कोड और नियमों का उद्देश्य लोगों और संपत्ति को बिजली के झटके और आग के खतरों से बचाना है। वे साधारण तौर पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीय प्राद्यौगिकी कमीशन द्वारा उत्पादित मॉडल कोड (स्थानीय संशोधनों के साथ या बिना) पर आधारित होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, AS/NZS 3000 मानक, जिसे साधारण तौर पर तार संबंधन नियमों के रूप में जाना जाता है, विद्युत उपकरणों के चयन और स्थापना, और ऐसे प्रतिष्ठानों के प्रारूप और परीक्षण के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में मानक अनिवार्य है; इसलिए, मानक द्वारा प्रयुक्त किए गए सभी विद्युत कार्य का पालन करना चाहिए।

यूरोप
यूरोपीय देशों में, एक अंतर्राष्ट्रीय विद्युत् प्राद्यौगिकी आयोग मानक, आईइसी 60364 भवनों के लिए विद्युत प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय तार संबंधन मानकों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय मानक, वर्गों और अध्यायों की समान प्रणाली का पालन करते हैं। यद्यपि की, यह मानक ऐसी भाषा में नहीं लिखा गया है कि इसे राष्ट्रीय तार संबंधन कोड के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता हैं। न ही इसे राष्ट्रीय तार संबंधन मानकों के अनुपालन के परीक्षण के लिए विद्युत कारीगरों और निरीक्षकों द्वारा क्षेत्र में उपयोग के लिए निर्मित किया गया है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय कोड, जैसे एनइसी या सीएसए C22.1, साधारण तौर पर आईइसी 60364 के सामान्य उद्देश्यों का उदाहरण देते हैं, लेकिन विशिष्ट नियम ऐसे रूप में प्रदान करते हैं जो विद्युत प्रणालियों को स्थापित करने और निरीक्षण करने वालों के मार्गदर्शन की अनुमति देता है।

जर्मनी
डीआईएन और वीडीई (डीकेई) के विद्युत् प्राद्यौगिकी, विद्युति और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जर्मन आयोग विद्युत मानकों और सुरक्षा विनिर्देशों के प्रचार के लिए उत्तरदायी संगठन है। डीआईएन वीडीई 0100 आईइसी 60364 के अनुरूप जर्मन तार संबंधन विनियम प्रपत्र है।

यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में, तार संबंधन संस्थापनाओं को अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है: आईइइ तार संबंधन विनियम, BS 7671: 2008, जो आईइसी 60364 के अनुरूप हैं। 17वें संस्करण (जनवरी 2008 में क्रियान्वित) में इसके लिए सम्मलित नए खंड माइक्रोजनेरेशन और फोटोवोल्टिक प्रणाली पहला संस्करण 1882 में प्रकाशित हुआ था। 2018 में, तार संबंधन नियमों का 18वां संस्करण BS7671:2018 क्रियान्वित किया गया था और जनवरी 2019 में लागू हुआ और BS7671:2018 संशोधन 2 मार्च 2022 को क्रियान्वित किया गया। BS 7671 वह मानक है जिसके लिए यूके विद्युत उद्योग पालन करता है, और बीएस 7671 का अनुपालन अब विद्युत्, सुरक्षा, गुणवत्ता और निरंतरता विनियम 2002 के माध्यम से कानून द्वारा आवश्यक है।

उत्तरी अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विद्युत कोड 1881 में न्यूयॉर्क (राज्य) में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की स्थापना को विनियमित करने के लिए उत्पन्न हुआ था। 1897 से यूएस राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ, बीमा कंपनियों द्वारा गठित निजी गैर-लाभकारी संघ, ने राष्ट्रीय विद्युत कोड (यूएस) (एनईसी) प्रकाशित किया है। राज्यों, काउंटियों या शहरों में प्रायः एनईसी को उनके स्थानीय बिल्डिंग कोड में स्थानीय मतभेदों के साथ संदर्भ द्वारा सम्मलित किया जाता है। एनइसी को हर तीन साल में संशोधित किया जाता है। यह इच्छुक पार्टियों के सुझावों पर विचार करने वाला आम सहमति कोड है। प्रस्तावों का अध्ययन अभियन्त्रको, व्यापारियों, निर्माता प्रतिनिधियों, अग्निशामकों और अन्य आमंत्रितों की समितियों द्वारा किया जाता है।

1927 से, कनाडाई मानक संघ (सीएसए) ने विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए कनाडाई सुरक्षा मानक का उत्पादन किया है, जो प्रांतीय विद्युत कोडों का आधार है। सीएसए कैनेडियन विद्युतीय कोड भी बनाता है, जिसका 2006 का संस्करण IEC 60364 (इमारतों के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन) का संदर्भ देता है और कहता है कि कोड धारा 131 में विद्युत सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को संबोधित करता है। कनाडाई कोड आईइसी 60364 के अध्याय 13 को पुनर्मुद्रित करता है, लेकिन किसी भी विद्युत स्थापना की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए उस अध्याय में कोई संख्यात्मक मानदंड सूचीबद्ध नहीं है।

यद्यपि अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय मानक समान भौतिक घटनाओं और व्यापक रूप से समान उद्देश्यों को हल करते हैं, वे कभी-कभी तकनीकी विवरण में भिन्न होते हैं। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) कार्यक्रम के भाग के रूप में, अमेरिकी और कनाडाई मानक धीरे-धीरे एक दूसरे की ओर अभिसरण कर रहे हैं, जिसे प्रक्रिया में सामंजस्य के रूप में जाना जाता है।

क्षेत्र द्व्रारा तार संबंधन की वर्ण कोडिंग
एक विशिष्ट विद्युत कोड में, तार संबंधन की कुछ वर्ण कोडिंग अनिवार्य है। प्रति देश, राज्य या क्षेत्र में कई स्थानीय नियम और अपवाद उपस्थित हैं। पुराने प्रतिष्ठान वर्ण कोड में भिन्न होते हैं, और गर्मी, प्रकाश और उम्र बढ़ने के लिए विद्युत् रोधन के संपर्क में आने से रंग मलिन पड़ सकता है।

यूरोप
मार्च 2011 तक, विद्युत् प्राद्यौगिकी मानकीकरण (सीइएनइएलइसी) के लिए यूरोपीय समिति को सुरक्षात्मक सुचालक के रूप में हरे/पीले, उदासीन सुचालक के रूप में नीला और एकल-चरण विद्युत शक्ति के रूप में भूरे रंग के एकल-चरण सुचालक केबलों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

स्वीडन
स्वीडन में, आईइसी 60364 को राष्ट्रीय मानक SS-436 40 000 के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। उल्लेखनीय नीले रंग के लिए अपवाद है, जहां सामान्य रूप से उदासीन के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग को स्विच और स्विच और स्थिरता के बीच संबंधन तार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही साथ दो चरण परिपथ में चरण तार, सभी इस कथन के अंतर्गत कि विशेष परिपथ में कोई उदासीन तार उपयोग नहीं किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम को सुरक्षा भूसंपर्कन (सम्पर्कन) संबंधन के लिए हरे/पीले रंग की धारीदार विद्युत रोधन से ढके तार के उपयोग की आवश्यकता है। इस बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मानक को, विशेष रूप से लाल-हरे रंग के अंधापन से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अन्य विद्युत कार्यों के साथ सुरक्षा भूसंपर्कन (सम्पर्कन) तार संबंधन के संकटपूर्ण भ्रम की संभावना को कम करने के लिए इसकी विशिष्ट उपस्थिति के लिए अपनाया गया था।

2004 में, यूके ने भूरे, काले और भूरे रंग के चरण रंगों के लिए और उदासीन, नीले रंग के लिए यूरोपीय संघ मानक को अपनाया गया था। यद्यपि की, उदासीन के लिए काले रंग के साथ लाल, पीले और नीले रंग के पुराने चरण के रंग अभी भी पुराने प्रतिष्ठानों में पाए जाते हैं। एकल-चरण तार संबंधन को कड़ाई से भूरे रंग (पुरानी प्रणाली में लाल) में होना चाहिए, भले ही यह किस चरण से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन दो-तरफा प्रकाश स्विच के लिए तीन-चरण रंगों में तीन-कोर केबल का उपयोग करना साधारण बात है। स्वीकृत अभ्यास यह है कि कोर के सिरों को भूरे या नीले रंग की आवरण में उपयुक्त रूप रखे जाने की आवस्यकता हैं।

संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य राष्ट्रीय विद्युत कोड को एकल चरण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य रंग के साथ नंगे तांबे, या हरे या हरे / पीले रंग के राधिक सुरक्षात्मक संचालक, सफेद या ग्रे उदासीन की आवश्यकता होती है। एनइसी को हाई-लेग डेल्टा प्रणाली के हाई-लेग सुचालक की भी आवश्यकता होती है, जिसमें नारंगी रंग का रोधक हो, या टैगिंग जैसे अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा पहचाना जा सकता हैं। 1971 एनईसी में हाई-लेग के लिए सुझाए गए रंग के रूप में नारंगी को अपनाने से पहले, कुछ क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए लाल रंग का उपयोग करना साधारण बात थी।

एनईसी का प्रारम्भ स्पष्ट रूप से बताती है कि यह प्रारूप नियमावली होने का उद्देस्य नहीं है, और इसलिए भूमिगत या गर्म सुचालको के लिए रंग कोड बनाना एनईसी की सिमा और उद्देश्य से बाहर है। यद्यपि की, यह एक साधारण गलत धारणा है कि कोड द्वारा गर्म सुचालको वर्ण-कोडिंग की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीन-चरण प्रणाली सुचालको का वर्ण-कोडिंग वास्तविक मानक का पालन करता है, जिसमें तीन चरण 120/208-वोल्ट प्रणाली के लिए काले, लाल और नीले रंग का उपयोग किया जाता है, और भूरे, नारंगी या बैंगनी और पीले रंग का 277/480-वोल्ट प्रणाली में उपयोग किया जाता है। (बैंगनी एनईसी के हाई-लेग डेल्टा नियम के साथ संघर्ष से बचाता है।) कई वोल्टेज प्रणाली वाली इमारतों में, क्रॉस-प्रणाली संबंधन से बचने के लिए दोनों प्रणालियों के भू संपर्क सुचालक (उदासीन) को अलग-अलग पहचानने और अलग-अलग बनाने की आवश्यकता होती है। प्रायः, 120/208-वोल्ट प्रणाली स्वेत रोधन का उपयोग करते हैं, जबकि 277/480-वोल्ट प्रणाली ग्रे रोधन का उपयोग करते हैं, यद्यपि की यह विशेष रंग कोड वर्तमान मे एनइसी की स्पष्ट आवश्यकता नहीं है। यद्यपि की, कुछ स्थानीय क्षेत्राधिकार अपने स्थानीय बिल्डिंग कोड में आवश्यक रंग कोडिंग निर्दिष्ट करते हैं।

तार संबंधन की विधियाँ
भवनों में आंतरिक विद्युत प्रणालियों के तार संबंधन के लिए सामग्री इस पर निर्भर करती है:
 * इच्छित उपयोग और सर्किट पर बिजली की मांग की मात्रा
 * अधिभोग का प्रकार और भवन का आकार
 * राष्ट्रीय और स्थानीय नियम
 * पर्यावरण जिसमें तार संबंधन को संचालित करना होता हैं।

उदाहरण के लिए, एकल परिवार के घर या डुप्लेक्स में तार संबंधन प्रणाली अपेक्षाकृत कम विद्युत् की आवश्यकताओं के साथ, सरल होते हैं, साधारण तौर पर शुष्क, मध्यम तापमान और गैर-संक्षारक पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ भवन संरचना और लेआउट में प्रायः परिवर्तन होते हैं। एक कम वाणिज्यिक वातावरण में, अधिक बार तार संबंधन के परिवर्तन की आशा की जा सकती है, बड़े उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं और गर्मी या नमी की विशेष स्थितियाँ क्रियान्वित हो सकती हैं। बड़े उद्योगों में अधिक मांग वाली तार संबंधन, जैसे कि बहुत बड़ी धाराएं और उच्च वोल्टेज, उपकरण लेआउट में बार-बार परिवर्तन, संक्षारक, या नमीयुक्त या विस्फोटक वातावरण की आवश्यकताएं होती हैं। ज्वलनशील गैसों या तरल पदार्थों को संभालने वाली सुविधाओं में, विशेष नियम संकटपूर्ण क्षेत्रों में बिजली के उपकरण की स्थापना और तार संबंधन को नियंत्रित कर सकते हैं।

तार संबंधन और केबलों को परिपथ वोल्टेज, तापमान रेटिंग और पर्यावरणीय परिस्थितियों (नमी, धूप, तेल, रसायन) द्वारा रेट किया जाता है जिसमें उनका उपयोग किया जा सकता है। एक तार या केबल में वोल्टेज (उदासीन करने के लिए) अनुमतांकन और अधिकतम सुचालक सतह तापमान अनुमतांकन होती है। एक केबल या तार सुरक्षित रूप से कितना धारा ले जा सकता है, यह संस्थापन की स्तिथि पर निर्भर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीय संघ के आईइसी 60228 मानक में अंतर्राष्ट्रीय मानक तार आकार दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में तार के आकार के लिए अमेरिकी वायर गेज़ मानक का उपयोग किया जाता है।

आधुनिक तार संबंधन की सामग्री
आधुनिक अधात्विक शीथेड केबल, जैसे (यूएस और कैनेडियन) टाइप एनएमबी और एनएमसी, थर्माप्लास्टिक-शीटेड केबल रोधन से ढके दो से चार तारों से मिलकर बने होते हैं, साथ ही सुरक्षात्मक अर्थिंग/ग्राउंडिंग (बंधन) के लिए तार, एक लचीले प्लास्टिक जैकेट से घिरा होता है। उत्तरी अमेरिका और यूके में यह सुचालक साधारण तौर पर नंगे तार होते हैं लेकिन यूके में यह आवश्यक है कि इस नंगे सुरक्षात्मक पृथ्वी (पीई) सुचालक को हरे/पीले रोधन नलिका में रखा जाए जहां केबल शीथिंग को हटा दिया जाता हैं। अधिकांश अन्य न्यायालयों को अब सुरक्षात्मक पृथ्वी सुचालक को उसी मानक के लिए रोधित करने की आवश्यकता होती है, जो हरे/पिले रोधन के साथ धारा ले जाने वाले सुचालक के रूप में होता है।

कुछ केबलों के साथ एकल सुचालक को प्लास्टिक जैकेट लगाने से पहले कागज में लपेटा जाता है।

अधात्विक शीथेड केबल्स के विशेष संस्करण, जैसे यूएस टाइप यूएफ, सीधे भूमि में गाड़ने (प्रायः अलग यांत्रिक सुरक्षा के साथ) या बाहरी उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां पराबैंगनी विकिरण (यूवी) के संपर्क में आने की संभावना है। ये केबल नमी प्रतिरोधी निर्माण, कागज या अन्य शोषक भरावों की कमी और यूवी प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाने में भिन्न होते हैं।

रबर के समान कृत्रिम बहुलक रोधन का उपयोग इसके अच्छे नमी प्रतिरोध के कारण भूमिगत स्थापित औद्योगिक केबलों और बिजली केबलों में किया जाता है।

रोधक केबल्स को उनके स्वीकार्य ऑपरेटिंग वोल्टेज और सुचालक सतह पर उनके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक केबल में अनुप्रयोगों के लिए कई उपयोग दर निर्धारण हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, शुष्क प्रतिष्ठानों के लिए दर निर्धारण और दूसरी नमी या तेल के संपर्क में आने पर होता हैं।

साधारण तौर पर, छोटे आकार में एकल सुचालक भवन तार ठोस तार होता है, क्योंकि तार संबंधन को बहुत लचीला होने की आवश्यकता नहीं होती है। 10 अमेरिकी वायर गेज़ (या लगभग 5 मिमी2) से बड़े तार सुचालक का निर्माण) स्थापना के समय लचीलेपन के लिए धसे हुए हैं, लेकिन उपकरण कॉर्ड के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीले नहीं हैं।

औद्योगिक, वाणिज्यिक और अपार्टमेंट भवनों के लिए केबल्स में हेलीकल टेप स्टील या एल्यूमीनियम कवच, या स्टील वायर कवच के साथ समग्र जैकेट में कई इन्सुलेटेड कंडक्टर हो सकते हैं, और शायद नमी और शारीरिक क्षति से सुरक्षा के लिए एक समग्र पीवीसी या लीड जैकेट भी हो सकता है। बहुत लचीली सेवा या समुद्री अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत केबलों को बुने हुए कांस्य तार संबंधन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। पावर या संचार केबल (जैसे, कंप्यूटर नेटवर्किंग) जो कार्यालय भवनों के एयर-हैंडलिंग स्पेस (प्लेनम) में या उसके माध्यम से रूट किए जाते हैं, उन्हें मॉडल बिल्डिंग कोड के तहत या तो मेटल कंड्यूट में लगाया जाना चाहिए, या कम लौ और धुएं के उत्पादन के लिए रेट किया जाना चाहिए।

स्टील मिलों और इसी तरह के गर्म वातावरण में कुछ औद्योगिक उपयोगों के लिए, कोई भी जैविक सामग्री संतोषजनक सेवा नहीं देती है। कभी-कभी कंप्रेस्ड अभ्रक फ्लेक्स से इंसुलेटेड केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च-तापमान केबल का एक अन्य रूप खनिज-अछूता कॉपर-क्लैड केबल है। खनिज-अछूता केबल, जिसमें अलग-अलग कंडक्टर एक तांबे की ट्यूब के भीतर रखे जाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर से भरा स्थान होता है। पूरी असेंबली को छोटे आकार में खींचा जाता है, जिससे पाउडर को कंप्रेस किया जाता है। इस तरह के केबल में अग्नि प्रतिरोध रेटिंग का प्रमाणन होता है और यह गैर-अग्नि रेटेड केबल की तुलना में अधिक महंगा होता है। उनके पास थोड़ा लचीलापन है और लचीली केबलों की बजाय कठोर नाली की तरह व्यवहार करते हैं।

स्थापित तार संबंधन का वातावरण यह निर्धारित करता है कि केबल को कितना करंट ले जाने की अनुमति है। क्योंकि एक केबल में बँधे हुए कई कंडक्टर एकल इंसुलेटेड कंडक्टरों की तरह आसानी से गर्मी को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उन सर्किटों को हमेशा कम ampness पर रेट किया जाता है। विद्युत सुरक्षा कोड में टेबल्स कंडक्टर के आकार, वोल्टेज क्षमता, इन्सुलेशन प्रकार और मोटाई, और केबल की तापमान रेटिंग के आधार पर अधिकतम स्वीकार्य वर्तमान देते हैं। गर्म (अटारी) या शांत (भूमिगत) स्थानों के लिए, गीले या सूखे स्थानों के लिए स्वीकार्य वर्तमान भी अलग होगा। कई क्षेत्रों के माध्यम से केबल के चलने में, सबसे कम रेटिंग वाला भाग समग्र रन की रेटिंग बन जाता है।

केबल्स साधारण तौर पर विशेष फिटिंग के साथ सुरक्षित होते हैं जहां वे विद्युत उपकरण में प्रवेश करते हैं; यह सूखे स्थान में जैकेट वाले केबलों के लिए एक साधारण स्क्रू क्लैंप हो सकता है, या एक पॉलिमर-गैस्केटेड केबल कनेक्टर हो सकता है जो यांत्रिक रूप से एक बख़्तरबंद केबल के कवच को संलग्न करता है और एक जल-प्रतिरोधी कनेक्शन प्रदान करता है। विस्फोटक गैसों को जैकेट वाले केबलों के अंदरूनी हिस्से में बहने से रोकने के लिए विशेष केबल फिटिंग लागू की जा सकती है, जहाँ केबल ज्वलनशील गैसों वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। एक केबल के अलग-अलग कंडक्टरों के कनेक्शन को ढीला होने से रोकने के लिए, उपकरणों के प्रवेश द्वार के पास और उनके रन के साथ नियमित अंतराल पर केबल का समर्थन किया जाना चाहिए। ऊंची इमारतों में, केबल के लंबवत रन के कंडक्टरों का समर्थन करने के लिए विशेष डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, प्रति फिटिंग केवल एक केबल की अनुमति है, जब तक कि फिटिंग को कई केबलों के लिए रेट या सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

जहाजों में स्थापित केबलों के लिए विशेष केबल निर्माण और समाप्ति तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसी असेंबली पर्यावरण और यांत्रिक चरम सीमाओं के अधीन हैं। इसलिए, बिजली और अग्नि सुरक्षा चिंताओं के अलावा, ऐसे केबलों को दबाव प्रतिरोधी होने की भी आवश्यकता हो सकती है जहां वे पोत के बल्कहेड्स में प्रवेश करते हैं। उन्हें समुद्री जल या नमक स्प्रे के कारण होने वाले क्षरण का भी प्रतिरोध करना चाहिए, जो मोटे, विशेष रूप से निर्मित जैकेटों के उपयोग के माध्यम से और अलग-अलग वायर स्टैंडों को टिन करके पूरा किया जाता है।

उत्तर अमेरिकी अभ्यास में, बिजली के खंभे पर एक ट्रांसफॉर्मर से एक आवासीय विद्युत सेवा के लिए एक ओवरहेड केबल में साधारण तौर पर तीन मुड़ (ट्रिप्लेक्स) कंडक्टर होते हैं, जिनमें से एक नंगे तटस्थ कंडक्टर होते हैं, अन्य दो दोनों के लिए इन्सुलेटेड कंडक्टर होते हैं। दो 180-डिग्री आउट ऑफ फेज 120 वी लाइन वोल्टेज सामान्य रूप से आपूर्ति की जाती है। न्यूट्रल कंडक्टर प्रायः  एक सपोर्टिंग मेसेंजर स्टील वायर होता है, जिसका इस्तेमाल इंसुलेटेड लाइन कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है।

कॉपर कंडक्टर
विद्युत उपकरण प्रायः अपने गुणों के कारण तांबे के कंडक्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें उनकी उच्च विद्युत चालकता, तन्य शक्ति, लचीलापन, रेंगना (विरूपण) प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, तापीय चालकता, थर्मल विस्तार का गुणांक, टांका लगाने की क्षमता, विद्युत अधिभार के प्रतिरोध, विद्युत इन्सुलेटर के साथ संगतता शामिल है।, और स्थापना में आसानी। ताँबे का उपयोग अनेक प्रकार के विद्युत तार संबंधन  में किया जाता है।

एल्यूमीनियम कंडक्टर
तांबे की बढ़ती लागत के कारण 1960 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक उत्तरी अमेरिकी आवासीय वायरिंग में एल्युमिनियम बिल्डिंग वायरिंग आम थी। इसकी अधिक प्रतिरोधकता के कारण, एल्यूमीनियम तार संबंधन को तांबे की तुलना में बड़े कंडक्टरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, 14 AWG (अमेरिकन वायर गेज) कॉपर वायर के बजाय, एल्युमीनियम वायरिंग को एक विशिष्ट 15 एम्पीयर लाइटिंग सर्किट पर 12 AWG होने की आवश्यकता होगी, हालांकि स्थानीय बिल्डिंग कोड अलग-अलग होते हैं।

ठोस एल्यूमीनियम कंडक्टर मूल रूप से 1960 के दशक में एक उपयोगिता-ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसमें एक इमारत के तार के लिए अवांछनीय गुण थे, और तांबे के कंडक्टरों के लिए तार संबंधन के उपकरणों के साथ उपयोग किया गया था।  इन प्रथाओं को दोषपूर्ण कनेक्शन और संभावित आग के खतरों का कारण पाया गया। 1970 के दशक की शुरुआत में कई विशेष मिश्र धातुओं में से एक से बने नए एल्यूमीनियम तार पेश किए गए थे, और सभी उपकरण - ब्रेकर, स्विच, रिसेप्टेकल्स, जोड़ संबंधक, तार अखरोट, आदि - विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये नए एल्यूमीनियम तार और विशेष डिजाइन असमान धातुओं के बीच जंक्शनों, धातु की सतहों पर ऑक्सीकरण, और विभिन्न धातुओं के तापमान में वृद्धि के साथ अलग-अलग दरों पर विस्तार के रूप में होने वाले यांत्रिक प्रभावों के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं। तांबे के विपरीत, एल्यूमीनियम में रेंगने (विरूपण) करने की प्रवृत्ति होती है। दबाव में रेंगना या ठंडा-प्रवाह होता है, इसलिए पुराने सादे स्टील स्क्रू क्लैम्प्ड कनेक्शन समय के साथ ढीले हो सकते हैं। एल्यूमीनियम कंडक्टरों के लिए डिज़ाइन किए गए नए विद्युत उपकरणों में इस प्रभाव की भरपाई करने के उद्देश्य से सुविधाएँ हैं। तांबे के विपरीत, एल्यूमीनियम सतह पर एक इन्सुलेट ऑक्साइड परत बनाता है। यह कभी-कभी एल्यूमीनियम कंडक्टरों को एक एंटीऑक्सिडेंट पेस्ट (कम अवशेष पॉलीब्यूटीन बेस में जस्ता धूल युक्त) के साथ कोटिंग करके संबोधित किया जाता है ) जोड़ों पर, या स्थापना के दौरान ऑक्साइड परत के माध्यम से तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए यांत्रिक समाप्ति को लागू करके।

केवल तांबे के तार के लिए डिज़ाइन किए गए तार संबंधन के उपकरणों पर कुछ समाप्ति भारी वर्तमान भार के तहत ज़्यादा गरम हो जाती है और एल्यूमीनियम कंडक्टर के साथ उपयोग किए जाने पर आग लग जाती है। इन समस्याओं को कम करने के लिए वायर सामग्री और वायरिंग उपकरणों (जैसे CO/ALR कॉपर-एल्यूमीनियम-संशोधित पदनाम) के लिए संशोधित मानक विकसित किए गए थे। जबकि बड़े आकार अभी भी बिजली के पैनलों और बड़े उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आवासीय उपयोग के लिए एल्यूमीनियम तार संबंधन  ने खराब प्रतिष्ठा हासिल की है और पक्ष से बाहर हो गए हैं।

एल्युमिनियम कंडक्टर अभी भी बल्क विद्युत पारेषण, ऊर्जा वितरण और भारी करंट लोड वाले बड़े फीडर सर्किट के लिए भारी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, तांबे के तार संबंधन पर उनके द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के कारण। एल्युमिनियम कंडक्टर तांबे के कंडक्टर की तुलना में लागत और वजन दोनों कम होते हैं, इसलिए समान वजन और कीमत के लिए बहुत बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह उच्च प्रतिरोध और एल्यूमीनियम की कम यांत्रिक शक्ति के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है, जिसका अर्थ है कि तुलनीय वर्तमान क्षमता और अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बड़े पार अनुभागीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एल्यूमीनियम कंडक्टर को संगत कनेक्टर के साथ स्थापित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल की जानी चाहिए कि संपर्क सतह ऑक्सीकरण न करे।

रेसवे और केबल रन
विद्युत उपकरणों के बीच कई रूपों में से एक में इन्सुलेटेड तार संबंधन को चलाया जा सकता है। यह एक विशेष बेंडेबल पाइप हो सकता है, जिसे नाली (इलेक्ट्रिकल) कहा जाता है, या धातु (कठोर स्टील या एल्यूमीनियम) या गैर-धातु (पीवीसी या एचडीपीई) ट्यूबिंग की कई किस्मों में से एक हो सकता है। कई सर्किटों की आवश्यकता होने पर आयताकार क्रॉस-सेक्शन मेटल या पीवीसी वायर ट्रफ (उत्तरी अमेरिका) या ट्रंकिंग (यूके) का उपयोग किया जा सकता है। भूमिगत चलने वाले तार संबंधन  को कंक्रीट में बंद प्लास्टिक टयूबिंग में चलाया जा सकता है, लेकिन गंभीर खिंचाव में धातु की कोहनियों का उपयोग किया जा सकता है। उजागर क्षेत्रों में तार संबंधन, उदाहरण के लिए कारखाने के फर्श, केबल ट्रे या ढक्कन वाले आयताकार रेसवे में चलाए जा सकते हैं।

जहां वायरिंग, या रेसवे जो वायरिंग को पकड़ते हैं, उन्हें आग-प्रतिरोध रेटिंग को पार करना चाहिए। आग-प्रतिरोध रेटेड दीवारें और फर्श, स्थानीय निर्माण कोड द्वारा फायरस्टॉप किए जाने के लिए उद्घाटन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में जहां आकस्मिक आग के दौरान सुरक्षा-महत्वपूर्ण तार संबंधन को चालू रखा जाना चाहिए, उत्पाद की प्रमाणन सूची के अनुपालन के लिए सर्किट अखंडता को बनाए रखने के लिए अग्निरोधक लागू किया जाना चाहिए। वायरिंग और रेसवे के संयोजन में उपयोग की जाने वाली किसी भी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा सामग्री की प्रकृति और मोटाई का एम्पेसिटी व्युत्पन्न पर मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अग्नि प्रतिरोध के लिए आवश्यक थर्मल इन्सुलेशन गुण भी बिजली कंडक्टरों के वायु शीतलन को रोकते हैं।

केबल ट्रे का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है जहां कई इंसुलेटेड केबल एक साथ चलाए जाते हैं। व्यक्तिगत केबल किसी भी बिंदु पर ट्रे से बाहर निकल सकते हैं, तार संबंधन की स्थापना को सरल बना सकते हैं और नए केबल स्थापित करने के लिए श्रम लागत को कम कर सकते हैं। कंडक्टरों के बीच निकासी बनाए रखने के लिए पावर केबल्स में ट्रे में फिटिंग हो सकती है, लेकिन छोटे नियंत्रण तार संबंधन  को प्रायः  केबलों के बीच जानबूझकर अंतर के बिना स्थापित किया जाता है।

स्थानीय विद्युत नियम एक केबल ट्रे के भीतर वोल्टेज स्तरों के मिश्रण पर विशेष आवश्यकताओं को प्रतिबंधित या रख सकते हैं। संवेदनशील सर्किट में शोर को शामिल करने से रोकने के लिए अच्छी डिज़ाइन प्रथाएं अलग हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, उच्च शक्ति शाखा सर्किट ले जाने वाली ट्रे से निम्न स्तर माप या सिग्नल केबल।

चूंकि तार नाली या भूमिगत में चलते हैं, खुली हवा में जितनी आसानी से गर्मी को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और चूंकि आसन्न सर्किट प्रेरित धाराओं में योगदान करते हैं, तार संबंधन के नियम वर्तमान क्षमता (ampacity) को स्थापित करने के लिए नियम देते हैं।

संभावित विस्फोटक वातावरण के माध्यम से वायरिंग के लिए विशेष सीलबंद फिटिंग का उपयोग किया जाता है।

बस बार, बस डक्ट, केबल बस
विद्युत उपकरण में बहुत अधिक धाराओं के लिए, और एक इमारत के माध्यम से वितरित उच्च धाराओं के लिए, बस बारों का उपयोग किया जा सकता है। (शब्द बस लैटिन ऑम्निबस का एक संकुचन है - जिसका अर्थ सभी के लिए है।) ऐसी प्रणाली का प्रत्येक लाइव कंडक्टर तांबे या एल्यूमीनियम का एक कठोर टुकड़ा होता है, साधारण तौर पर फ्लैट बार में (लेकिन कभी-कभी ट्यूबिंग या अन्य आकृतियों के रूप में)। सार्वजनिक रूप से सुलभ क्षेत्रों में ओपन बस बार का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि एयर कूलिंग का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग विनिर्माण संयंत्रों और बिजली कंपनी स्विच यार्ड में किया जाता है। भारी केबलों का उपयोग करना एक भिन्नता है, विशेष रूप से जहां चरणों को स्थानांतरित करना या रोल करना वांछनीय है।

औद्योगिक अनुप्रयोगों में, कंडक्टर बार प्रायः ग्राउंडेड बाड़ों में इंसुलेटर के साथ पूर्व-इकट्ठे होते हैं। यह असेंबली, जिसे बस डक्ट या बसवे के रूप में जाना जाता है, का उपयोग बड़े स्विचगियर के कनेक्शन के लिए या किसी भवन में मुख्य पावर फीड लाने के लिए किया जा सकता है। प्लग-इन बस के रूप में जाना जाने वाला बस डक्ट का एक रूप इमारत की लंबाई के नीचे बिजली वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है; इसका निर्माण टैप-ऑफ स्विच या मोटर नियंत्रकों को बस के साथ निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए किया गया है। इस योजना का बड़ा लाभ पूरे नलिका से वोल्टेज को हटाए बिना शाखा सर्किट को हटाने या जोड़ने की क्षमता है।

बस नलिकाओं में एक ही बाड़े (गैर-पृथक बस) में सभी चरण कंडक्टर हो सकते हैं, या प्रत्येक कंडक्टर को आसन्न चरणों (पृथक बस) से एक ग्राउंडेड बैरियर द्वारा अलग किया जा सकता है। उपकरणों के बीच बड़ी धाराओं के संचालन के लिए केबल बस का उपयोग किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशनों या सबस्टेशनों में बहुत बड़ी धाराओं के लिए, जहां सर्किट सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता है, एक पृथक-चरण बस का उपयोग किया जाता है। सर्किट के प्रत्येक चरण को एक अलग ग्राउंडेड मेटल बाड़े में चलाया जाता है। केवल एक ही संभव दोष फेज-टू-ग्राउंड दोष है, क्योंकि बाड़े अलग हो गए हैं। इस प्रकार की बस को 50,000 एम्पीयर तक और सैकड़ों किलोवोल्ट तक रेट किया जा सकता है (सामान्य सेवा के दौरान, न केवल दोषों के लिए), लेकिन पारंपरिक अर्थों में वायरिंग के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

विद्युत पैनल
इलेक्ट्रिकल पैनल आसानी से सुलभ जंक्शन बॉक्स होते हैं जिनका उपयोग विद्युत सेवाओं को फिर से रूट और स्विच करने के लिए किया जाता है। शब्द का प्रयोग प्रायः वितरण बोर्ड या फ़्यूज़बॉक्स के संदर्भ में किया जाता है। स्थानीय कोड पैनलों के चारों ओर भौतिक निकासी निर्दिष्ट कर सकते हैं।

कीटों द्वारा गिरावट
पेड़ की गिलहरी, चूहे, और अन्य कृंतक असुरक्षित तार संबंधन को कुतर सकते हैं, जिससे आग लगने और झटके लगने का खतरा होता है।  यह पीवीसी-अछूता टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क केबलों के लिए विशेष रूप से सच है। इन कीटों को दूर करने के लिए कई तकनीकों का विकास किया गया है, जिसमें काली मिर्च की धूल से भरा इन्सुलेशन भी शामिल है।

शुरुआती वायरिंग के तरीके
पहले आंतरिक पावर वायरिंग सिस्टम में कंडक्टरों का इस्तेमाल किया गया था जो नंगे थे या कपड़े से ढके हुए थे, जो स्टेपल द्वारा इमारत के फ्रेमिंग या रनिंग बोर्ड पर सुरक्षित थे। जहां कंडक्टर दीवारों से गुजरते थे, उन्हें कपड़े के टेप से सुरक्षित किया जाता था। लाइन ब्याह टेलीग्राफ कनेक्शन के समान ही किए गए थे, और सुरक्षा के लिए सोल्डर किए गए थे। भूमिगत कंडक्टरों को पिच में भिगोए गए कपड़े के टेप के आवरण से अछूता रखा गया था, और लकड़ी के कुंडों में रखा गया था, जिन्हें बाद में दबा दिया गया था। बिजली के झटके और आग के खतरे के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए उच्च श्रम लागत के कारण ऐसी वायरिंग प्रणालियां असंतोषजनक थीं। 1880 के दशक में विद्युत शक्ति के व्यावसायिक परिचय के साथ पहला विद्युत कोड उत्पन्न हुआ; हालाँकि, तार के आकार के चयन और विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए अन्य डिज़ाइन नियमों के लिए कई परस्पर विरोधी मानक मौजूद थे, और सुरक्षा के आधार पर एकरूपता लाने की आवश्यकता देखी गई थी।

घुंडी और ट्यूब (अमेरिका)
लगभग 1880 से 1930 के दशक में उत्तरी अमेरिका में इमारतों में वायरिंग की सबसे पुरानी मानकीकृत विधि, घुंडी और ट्यूब (K&T) वायरिंग थी: एकल कंडक्टर दीवारों और छत में संरचनात्मक सदस्यों के बीच गुहाओं के माध्यम से चलाए जाते थे, जिसमें सिरेमिक ट्यूब बनते थे। तार और लकड़ी के बीच हवा प्रदान करने और तार संबंधन को सहारा देने के लिए संरचनात्मक सदस्यों से जुड़े जोइस्ट और सिरेमिक नॉब्स के माध्यम से सुरक्षात्मक चैनल। चूंकि हवा तार संबंधन  पर प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र थी, केबलों में आवश्यकता से छोटे कंडक्टरों का उपयोग किया जा सकता था। संरचनात्मक सदस्यों के निर्माण के विपरीत दिशा में तार संबंधन  की व्यवस्था करके, शॉर्ट-सर्किट के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी जो कि दोनों कंडक्टरों में एक साथ एक कील चलाने के कारण हो सकती है।

1940 के दशक तक, एक केबल के बजाय दो कंडक्टर स्थापित करने की श्रम लागत के परिणामस्वरूप नए नॉब-एंड-ट्यूब इंस्टॉलेशन में गिरावट आई। हालाँकि, यूएस कोड अभी भी विशेष परिस्थितियों (कुछ ग्रामीण और औद्योगिक अनुप्रयोगों) में नए K&T वायरिंग इंस्टॉलेशन की अनुमति देता है।

धातु-म्यान तार
यूनाइटेड किंगडम में, इंसुलेटेड केबल का एक प्रारंभिक रूप, 1896 में पेश किया गया, जिसमें समग्र लीड शीथ में दो संसेचन-पेपर-इन्सुलेटेड कंडक्टर शामिल थे। जोड़ों को मिलाप किया गया था, और दीपक धारकों और स्विचों के लिए विशेष फिटिंग का उपयोग किया गया था। ये केबल उस समय के भूमिगत टेलीग्राफ और टेलीफोन केबल के समान थे। पेपर-इन्सुलेटेड केबल्स इंटीरियर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए अनुपयुक्त साबित हुए क्योंकि नमी को इन्सुलेशन को प्रभावित नहीं करने के लिए लीड शीथ पर बहुत सावधानीपूर्वक कारीगरी की आवश्यकता थी।

बाद में 1908 में यूके में एक प्रणाली का आविष्कार किया गया जिसमें स्ट्रिप मेटल शीथ में संलग्न वल्केनाइज्ड-रबर इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया गया। अर्थिंग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मेटल शीथ को प्रत्येक मेटल वायरिंग डिवाइस से जोड़ा गया था।

जर्मनी में विकसित एक प्रणाली जिसे कुहलो तार कहा जाता है, एक पीतल या सीसा-लेपित लोहे की शीट ट्यूब में एक, दो, या तीन रबर-अछूता तार संबंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सीवन होता है। संलग्नक को रिटर्न कंडक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुहलो तार को सतहों पर उजागर किया जा सकता है और पेंट किया जा सकता है, या प्लास्टर में लगाया जा सकता है। विशेष आउटलेट और जंक्शन बक्से लैंप और स्विच के लिए बनाए गए थे, जो कि चीनी मिट्टी के बरतन या शीट स्टील से बने थे। मुड़े हुए सीम को इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाले स्टैनोस तार के रूप में जलरोधी नहीं माना जाता था, जिसमें एक सोल्डर शीथ था। 1905 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ इसी तरह की प्रणाली को कंसेंट्रिक वायरिंग कहा जाता था। इस प्रणाली में, एक इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर को कॉपर टेप से लपेटा जाता था, जिसे तब टांका लगाया जाता था, जिससे वायरिंग सिस्टम का ग्राउंडेड (रिटर्न) कंडक्टर बनता था। पृथ्वी की क्षमता पर नंगे धातु म्यान को स्पर्श करने के लिए सुरक्षित माना जाता था। जबकि सामान्य विद्युतीय जैसी कंपनियों ने सिस्टम के लिए फिटिंग का निर्माण किया और कुछ इमारतों को इसके साथ जोड़ा गया, इसे यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में कभी नहीं अपनाया गया। प्रणाली की कमियां थीं कि विशेष फिटिंग की आवश्यकता थी, और म्यान के संबंध में किसी भी दोष के परिणामस्वरूप म्यान सक्रिय हो जाएगा।

अन्य ऐतिहासिक वायरिंग विधियाँ
लचीली धातु की म्यान में दो रबर-अछूता कंडक्टर के साथ बख़्तरबंद केबल का उपयोग 1906 की शुरुआत में किया गया था, और उस समय खुले नॉब-एंड-ट्यूब वायरिंग की तुलना में एक बेहतर तरीका माना जाता था, हालांकि यह बहुत अधिक महंगा था।

यूएस बिल्डिंग वायरिंग के लिए पहली रबर-इंसुलेटेड बिजली का केबल 1922 में पेश की गई थी. ये रबर इंसुलेशन के साथ दो या अधिक ठोस तांबे के बिजली के तार थे, साथ ही इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कंडक्टर पर बुने हुए सूती कपड़े, एक समग्र बुने हुए जैकेट के साथ, साधारण तौर पर नमी से सुरक्षा के रूप में टार के साथ लगाया जाता था। लच्छेदार कागज का उपयोग भराव और विभाजक के रूप में किया जाता था।

समय के साथ, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण रबर-अछूता केबल भंगुर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए और साधारण तौर पर मरम्मत के दौरान उन्हें बदल दिया जाता है। जब स्विचेस, सॉकेट आउटलेट्स या लाइट फिक्स्चर्स को बदला जाता है, तो कनेक्शनों को कसने के मात्र कार्य के कारण कठोर इन्सुलेशन कंडक्टरों से अलग हो सकता है। ऑक्सीजन के कम संपर्क के कारण केबल के अंदर रबड़ का इन्सुलेशन प्रायः  कनेक्शन पर उजागर होने वाले इन्सुलेशन की तुलना में बेहतर स्थिति में होता है।

वल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन में सल्फर ने नंगे तांबे के तार पर हमला किया, इसलिए इसे रोकने के लिए कंडक्टरों को टिन किया गया। जब रबर का उपयोग बंद हो गया तो कंडक्टर नंगे हो गए।

1950 के आसपास, विशेष रूप से आवासीय तार संबंधन के लिए पीवीसी इन्सुलेशन और जैकेट पेश किए गए थे। लगभग उसी समय, एक पतली पीवीसी इन्सुलेशन और एक पतली नायलॉन जैकेट (जैसे यूएस टाइप टीएचएन, टीएचएचएन, आदि) के साथ एकल कंडक्टर आम हो गए। केबल के सबसे सरल रूप में एक इकाई बनाने के लिए दो इंसुलेटेड कंडक्टर एक साथ मुड़े हुए होते हैं। दो (या अधिक) कंडक्टर वाले इस तरह के गैर-जैकेट वाले केबल का उपयोग केवल अतिरिक्त-कम वोल्टेज सिग्नल और नियंत्रण अनुप्रयोगों जैसे डोरबेल वायरिंग के लिए किया जाता है।

तार संबंधन को सुरक्षित करने के अन्य तरीके जो अब अप्रचलित हैं उनमें शामिल हैं: धातु मोल्डिंग सिस्टम, एक चपटा अंडाकार खंड के साथ जिसमें एक आधार पट्टी और एक स्नैप-ऑन कैप चैनल होता है, खुली वायरिंग या लकड़ी की ढलाई की तुलना में अधिक महंगा था, लेकिन आसानी से दीवार की सतहों पर चलाया जा सकता था। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम आज भी उपलब्ध हैं।
 * गैस प्रकाश प्रतिष्ठानों को विद्युत प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तित करते समय मौजूदा गैस पाईपों का पुन: उपयोग। अछूता कंडक्टरों को उन पाइपों के माध्यम से खींचा गया था जो पहले गैस लैंप की आपूर्ति करते थे। यद्यपि कभी-कभी उपयोग किया जाता है, इस पद्धति से प्रत्येक जोड़ पर पाइप के अंदर तेज किनारों से इन्सुलेशन क्षति का जोखिम होता है।
 * लकड़ी की ढलाई (सजावटी) एकल कंडक्टर तार संबंधन के लिए खांचे के साथ, लकड़ी की टोपी की पट्टी से ढकी हुई। इन्हें 1928 तक उत्तर अमेरिकी विद्युत कोड में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्रिटेन में कुछ हद तक लकड़ी की ढलाई का भी उपयोग किया गया था, लेकिन जर्मन और ऑस्ट्रियाई नियमों द्वारा इसकी अनुमति नहीं थी।
 * कांच या चीनी मिट्टी के बटनों द्वारा समर्थित लचीली जुड़वां डोरियों की एक प्रणाली का उपयोग यूरोप में 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे अन्य तरीकों से बदल दिया गया।
 * 20वीं सदी के पहले वर्षों के दौरान, तार संबंधन की सुरक्षा के लिए बर्गमैन और पेसचेल टयूबिंग जैसे वायरिंग सिस्टम के विभिन्न पेटेंट रूपों का उपयोग किया गया था; इनमें बहुत पतले फाइबर ट्यूब, या धातु ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जो कि रिटर्न कंडक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था।
 * ऑस्ट्रिया में, तार संबंधन को दीवार में खांचे में रबर की ट्यूब लगाकर, उस पर प्लास्टरवर्क करके, फिर ट्यूब को हटाकर और तार संबंधन  को गुहा के माध्यम से खींचकर छुपाया जाता था।

यह भी देखें

 * 10603 - प्रायः इस्तेमाल किया जाने वाला MIL-SPEC अनुपालन तार
 * बस नलिका
 * केबल प्रविष्टि प्रणाली
 * केबल ग्रंथि
 * तार प्रबंधन
 * केबल ट्रे
 * घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट
 * विद्युत शक्ति वितरण
 * विद्युत नाली
 * विद्युत - कक्ष
 * उत्तरी अमेरिका में बिजली के तार
 * यूनाइटेड किंगडम में विद्युत वायरिंग
 * जमीन (बिजली)
 * ग्राउंड और न्यूट्रल
 * घर की वायरिंग
 * औद्योगिक और मल्टीफ़ेज़ पावर प्लग और सॉकेट
 * ऑक्सीजन मुक्त तांबा
 * पोर्टेबल कॉर्ड
 * बिजली का तार
 * खतरनाक पदार्थ प्रतिबंध निर्देश (RoHS)
 * एकल-चरण विद्युत शक्ति
 * संरचित केबलिंग
 * तीन चरण विद्युत शक्ति

ग्रन्थसूची

 * Croft, Terrel (1915) Wiring of Finished Buildings, McGraw Hill, New York.

आगे की पढाई

 * National Electrical Code — Basis of most US electrical codes. Choose NFPA 70 (general purpose) or NFPA 70A (one and two family dwellings). Free registration required.
 * National Electrical Code 2011 (2011 ed.), Quincy, Massachusetts: National Fire Protection Association, 2010. — periodically re-issued every 3 years
 * NEMA comparison of IEC 60364 with the US NEC
 * Hirst, E. Electric Utilities and Energy
 * Hirst, E. Electric Utilities and Energy

बाहरी संबंध

 * Electrical wiring FAQ (oriented to US and Canadian practice)