फोर्स्ड-एयर गैस

फोर्स्ड-एयर गैस हीटिंग सिस्टम का उपयोग घरों के लिए सेंट्रल एयर हीटिंग/कूलिंग सिस्टम में किया जाता है। कभी-कभी सिस्टम को "फोर्स्ड हॉट एयर " के रूप में जाना जाता है।

डिज़ाइन
गैस से चलने वाली फोर्स्ड-एयर फर्नेस में प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित फर्नेस (घर को गर्म करने) में बर्नर होता है। ब्लोअर ठंडी हवा को हीट एक्सचेंजर के माध्यम से और फिर डक्ट (एचवीएसी)-वर्क के माध्यम से भेजता है जो इमारत के माध्यम से गर्म हवा वितरित करता है। प्रत्येक कक्ष में डक्ट सिस्टम से आउटलेट होता है, जो प्रायः फर्श पर या दीवार के नीचे लगा होता है –  कुछ कक्ष में ठंडी हवा वापसी डक्ट के लिए भी संवृत स्थान होगा। सिस्टम के ऐज के आधार पर, फोर्स्ड-एयर गैस फर्नेस प्राकृतिक गैस बर्नर को जलाने के लिए या तो पायलट लाइट या सॉलिड-स्टेट इग्निशन सिस्टम (स्पार्क या गर्म सतह इग्निशन) का उपयोग करती हैं। इमारतों को प्राकृतिक गैस मुख्य गैस लाइन से आपूर्ति की जाती है। गर्म हवा (और कभी-कभी यदि एसी यूनिट सिस्टम में बंधी हो तो ठंडी हवा) की आपूर्ति करने वाली डक्ट को इंसुलेट किया जा सकता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट फर्नेस को प्रारम्भ और विवृत करता है। बड़े घरों या व्यावसायिक इमारतों में कई थर्मोस्टेट और हीटिंग ज़ोन हो सकते हैं, जो संचालित डैम्पर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। डिजिटल थर्मोस्टेट को निश्चित समय पर गैस फर्नेस को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई निवासी चाहेगा कि कार्य से लौटने से 15 मिनट पहले उसके घर का तापमान बढ़ जाए। साधारण प्रकार की गैस-चालित फर्नेस गर्म अपशिष्ट गैसों में महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उच्च दक्षता फर्नेस संघनक भट्टियाँ जल वाष्प (गैस दहन के उप-उत्पादों में से एक) को संघनित करती हैं और दूसरे हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके आने वाली भट्ठी के वायु प्रवाह को पूर्व-गर्म करने के लिए गुप्त नष्ट निकालती हैं। इससे दक्षता (इमारत में पहुंचाई गई ऊर्जा के प्रति खरीदी गई गैस का ताप मूल्य) 90% से अधिक बढ़ जाती है। आकस्मिक लाभकारी प्रभाव यह है कि निकास गैस अधिक छोटी होती है और इसे प्लास्टिक पाइप से बनाया जा सकता है क्योंकि निकास गैस अधिक ठंडी होती है। परिणामस्वरूप इसे दीवारों या फर्शों के माध्यम से अधिक सरलता से पार किया जा सकता है। चूँकि, अतिरिक्त प्रेरित-ड्राफ्ट पंखे और कंडेनसेट पंप की आवश्यकता और फायरबॉक्स में अतिरिक्त हीट एक्सचेंजर के कारण संघनक फर्नेस प्रारंभ में अधिक बहुमूल्य होती है।

कई हीटिंग और कूलिंग चक्रों के कारण जंग या धातु की व्यर्थता से हीट एक्सचेंजर्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। गर्म हवा में दहन गैसों का छोटा सा रिसाव गर्म स्थान पर रहने वालों के लिए आशंकाप्रद हो सकता है, क्योंकि संभावित कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है।



उपयोग के क्षेत्र
ग्रामीण और दूरस्थ के क्षेत्र में स्थित आवासीय और व्यावसायिक इमारतें प्रायः प्राकृतिक गैस फोर्स्ड गर्म एयर प्रणालियों का उपयोग नहीं करती हैं। इसके कारण अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कई मील दूर प्राकृतिक गैस लाइनें चलाने की वित्तीय अव्यवहारिकता है। सामान्यतः ये ग्रामीण और दूरस्थ की इमारतें गर्म तेल या प्रोपेन का उपयोग करती हैं, जिसे ट्रक द्वारा वितरित किया जाता है और टैंक में संग्रहीत किया जाता है।

संदर्भ

 * Information on forced air pilot lights and maintenance from GasFurnaceGuide.com

बाहरी संबंध

 * From howstuffworks.com
 * Info about Forced-Air Furnace Heating Systems from hometips.com