ऊर्जा ऑडिट

ऊर्जा अंकेक्षण एक निरीक्षण सर्वेक्षण होता है। इसमें इमारत में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रवाह का विश्लेषण करता है। इसमें आउटपुट को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना सिस्टम में ऊर्जा इनपुट की मात्रा को कम करने के लिए एक प्रक्रिया या प्रणाली सम्मलित हो सकती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि इमारत मे, ऊर्जा अंकेक्षण ऊर्जा व्यय और कार्बन पदचिह्न को कम करने के अवसरों की पहचान करने में पहला कदम है।

सिद्धांत
जब अध्ययन का उद्देश्य एक अधिकृत इमारत होता है तो मानव आराम, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने या सुधारने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत को कम करना प्राथमिक चिंता का विषय होता है। केवल ऊर्जा उपयोग के स्रोतों की पहचान करने के अतिरिक्त, एक ऊर्जा अंकेक्षण ऊर्जा बचत के लिए सबसे कम लागत के प्रभावी अवसरों के अनुसार ऊर्जा उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास करता है।

होम ऊर्जा अंकेक्षण
होम ऊर्जा अंकेक्षण एक ऐसी सेवा होती है जहां घर की ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन व्यावसायिक उपकरण (जैसे ब्लोअर दरवाजे और इन्फ्रारेड कैमरे) का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य घर को गर्म करने और ठंडा करने में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के सर्वोत्तम विधियों का सुझाव देना होता है।

किसी घर के ऊर्जा अंकेक्षण में दीवारों, छतों, फर्शों, दरवाजों और खिड़कियों सहित इमारत के आवरण की विभिन्न विशेषताओं को रिकॉर्ड करना सम्मलित हो सकता है। इनमें से प्रत्येक घटक के लिए क्षेत्र और ताप प्रवाह प्रतिरोध (आर-वैल्यू) को मापा या अनुमानित किया जाता है। इमारत के आवरण के माध्यम से हवा के रिसाव की दर भी चिंता का विषय होता है। ये दोनों ही खिड़की के निर्माण और मौसम पट्टी जैसे दरवाजे की सील की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य इमारत के समग्र ऊष्मीय मूल्यांकन को मापना होता है। ऑडिट हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग उपकरण और थर्मोस्टेट जैसी यांत्रिक प्रणालियों की दक्षता, भौतिक स्थिति और प्रोग्रामिंग का भी आकलन कर सकता है।

होम ऊर्जा अंकेक्षण में स्थानीय जलवायु मानदंड, तापस्थापी समुच्चयन छत की अधिकता और सौर अभिविन्यास को देखते हुए ऊर्जा उपयोग का अनुमान लगाने वाली एक लिखित रिपोर्ट सम्मलित होती है। यह एक निश्चित समयावधि, मान लीजिए एक वर्ष और प्रति वर्ष किसी भी सुझाव के प्रभाव के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा अनुमानों की त्रुटिहीनता में अधिक सुधार तब होता है जब एक या दो साल की अवधि में खपत की गई बिजली, प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल या अन्य ऊर्जा स्रोतों की मात्रा उपलब्ध होती है।

ऊर्जा के उपयोग पर सबसे बड़े प्रभावों में से कुछ उपयोगकर्ता का व्यवहार, जलवायु और घर की उम्र हैं। इसलिए ऊर्जा अंकेक्षण में समय के साथ उनके उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए घर के मालिकों का साक्षात्कार सम्मलित होता है। स्थानीय उपयोगी कंपनी से ऊर्जा बिलिंग इतिहास को भवन के तापीय ऊर्जा मॉडल के संयोजन में हाल के स्थानीय मौसम डेटा से प्राप्त हीटिंग डिग्री डे और कूलिंग डिग्री डे डेटा का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जा सकता है। कंप्यूटर-आधारित ऊष्मीयमॉडलिंग में प्रगति ऊर्जा उपयोग को प्रभावित करने वाले कई चर को ध्यान में रख सकते है।

इमारत की दक्षता में सुधार के लिए लागत प्रभावी विधियोंं की पहचान करने के लिए अधिकांशतः होम ऊर्जा अंकेक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार से ऊर्जा दक्षता अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

हाल ही में, स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी के सुधार ने घर मालिकों को अपने घरों का अपेक्षाकृत परिष्कृत ऊर्जा अंकेक्षण करने में सक्षम बनाया है। इस तकनीक की पहचान ऊर्जा दक्षता सुधार में तेजी लाने की एक विधि के रूप में की गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में
संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार की सेवा को अधिकांशतः इनके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है:
 * सार्वजनिक उपयोगी कंपनियाँ, या उनका ऊर्जा संरक्षण विभाग।
 * स्वतंत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे ऊर्जा सेवा कंपनी, ऊष्मा रोधन कॉन्ट्रैक्टर, या एयर सीलिंग विशेषज्ञ ।
 * (यूएस) राज्य ऊर्जा कार्यालय।

उपयोगी कंपनियाँ यह सेवा, साथ ही ऋण और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। कुछ सार्वजनिक निष्पादन मूल्याकंन घरेलू ऊर्जा उन्नयन की योजना बनाने या स्थापित करने के लिए समन्वित सेवा के हिस्से के रूप में ऊर्जा अंकेक्षण की प्रस्तुतीकरण करती है। निष्पादन मूल्याकंन अनुप्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती हैं, उदाहरण के लिए, यदि आप एक तेल ग्राहक हैं जो प्राकृतिक गैस पर स्विचन अनुप्रयोग करने पर विचार करते हैं।

ऊष्मा रोधन अनुशंसाएँ यहाँ देखें:
 * स्थानीय इमारत निरीक्षक कार्यालय।
 * स्थानीय या राज्य इमारत कोड।
 * अमेरिकी ऊर्जा विभाग।
 * स्थानीय बिल्डर्स एसोसिएशन

आवासीय ऊर्जा अंकेक्षण को बिल्डिंग परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट (बीपीआई) सेवा नेटवर्क (आरईएसनेट) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

कुछ सरलीकृत उपकरण भी उपलब्ध होते हैं, जिनकी मदद से एक गृहस्वामी ऊर्जा सुधार क्षमता का तुरंत आकलन कर सकता है। अधिकांशतः इन्हें राज्य एजेंसियों या स्थानीय उपयोगी ओं द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाती है, जो डिवाइस/क्षेत्र द्वारा उपयोग के अनुमान के साथ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं (क्योंकि उनके पास पहले से ही उपयोग की जानकारी होती है)। उदाहरणों में एनर्जी ट्रस्ट ऑफ़ ओरेगन कार्यक्रम और सिएटल होम रिसोर्स प्रोफ़ाइल सम्मलित होता है। ऐसे कार्यक्रमों में निःशुल्क कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटें भी सम्मलित होती है।

किसी विशेष उपकरण का उपयोग किए बिना एक सरल होम ऊर्जा अंकेक्षण किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक और नियोजित मूल्यांकन के साथ, एक गृहस्वामी ऊर्जा हानि का कारण बनने वाली कई समस्याओं का पता लगा सकता है और संभावित ऊर्जा दक्षता उन्नयन के बारे में निर्णय ले सकता है। होम ऊर्जा अंकेक्षण के समय उन क्षेत्रों की एक चेकलिस्ट का होना महत्वपूर्ण होता है जिनका निरीक्षण किया गया और साथ ही जिन समस्याओं की पहचान की गई है। एक बार ऑडिट पूरा हो जाने पर, सुझाई गई कार्रवाइयों के लिए एक योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है।

न्यूयॉर्क शहर
न्यूयॉर्क शहर में, स्थानीय नियम 87 जैसे स्थानीय नियमों अनुसार 50,000 वर्ग फुट (4,600 मी2) से बड़ी इमारतों का हर दस साल में एक बार ऊर्जा अंकेक्षण होना आवश्यक है, जैसा कि इसके पार्सल नंबर द्वारा निर्धारित किया गया है। इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाणित किया जाना चाहिए, चूंकि नियम को लागू करने के लिए कोई निगरानी नहीं होती है, क्योंकि स्थानीय कानून 87 के तहत काम की देखरेख के लिए एक लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अच्छी तरह से स्थापित इंजीनियरिंग फर्म को चुनना सबसे सुरक्षित मार्ग होता है।

यह नियम इमारतों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के प्लाएनवाईसी के परिणाम है, जो न्यूयॉर्क शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ इंजीनियरिंग कंपनियाँ ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध सुविधाओं के लिए निःशुल्क ऊर्जा अंकेक्षण प्रदान करती हैं।

लेबनान
2002 से, लेबनानी ऊर्जा संरक्षण केंद्र (एलसीईसी) ने मध्यम और बड़ी खपत वाली सुविधाओं के लिए ऊर्जा अंकेक्षण पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। 2008 के अंत तक, LCEC ने 100 से अधिक ऑडिट को वित्तपोषित और पर्यवेक्षण किया है।

एलसीईसी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लेबनानी ऊर्जा उपभोग करने वाले तृतीय और सार्वजनिक इमारतों और औद्योगिक संयंत्रों को उनकी ऊर्जा के प्रबंधन में सहायता करने के लिए एक ऊर्जा अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया था।

एलसीईसी का दीर्घकालिक उद्देश्य ईएससीओ के लिए एक बाजार तैयार करना है, जिससे कोई भी लाभार्थी ऊर्जा अंकेक्षण करने, ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने और एक मानकीकृत ऊर्जा मूल्याकंन अनुबंध के अनुसार ऊर्जा बचत कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए सीधे एक विशेष ईएससीओ से संपर्क कर सकता है।

वर्तमान में, एलसीईसी ऊर्जा अंकेक्षण अध्ययन के वित्तपोषण में मदद कर रहा है और इस प्रकार लाभार्थी और ऊर्जा अंकेक्षण फर्म दोनों को जोड़ रहा है। एलसीईसी अध्ययन के परिणामस्वरूप ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष कोष के निर्माण का भी लक्ष्य रखता है।

एलसीईसी ने लेबनान में ईएससीओ योग्यताओं के लिए एक न्यूनतम मानक निर्धारित किया और अपनी वेबसाइट पर योग्य ईएससीओ की एक एक सूची प्रकाशित की थी।

व्यावसायिक ऊर्जा अंकेक्षण
पिछले कई दशकों में तेजी से, औद्योगिक ऊर्जा अंकेक्षण में तेजी आई है क्योंकि बढ़ती महंगी ऊर्जा लागत को कम करने और भविष्य की ओर बढ़ने की मांग ने ऊर्जा अंकेक्षण को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। उनका महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऊर्जा खर्च औद्योगिक कंपनियों के लिए एक बड़ा खर्च है (ऊर्जा खर्च औसत निर्माता के खर्च का ~ 10% है)। यह बढ़ती प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए क्योंकि ऊर्जा लागत में वृद्धि जारी है।

जबकि समग्र अवधारणा घर या आवासीय ऊर्जा अंकेक्षण के समरूप होती है, औद्योगिक ऊर्जा अंकेक्षण के लिए एक अलग कौशल की आवश्यकता होती है। किसी घर को वेदरप्रूफिंग और इंसुलेट करना आवासीय ऊर्जा अंकेक्षण का मुख्य केंद्र होता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, यह एचवीएसी, प्रकाश व्यवस्था और उत्पादन उपकरण होते है जो सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते है, और इसलिए यह ऊर्जा अंकेक्षण का प्राथमिक केंद्र होते है।

ऊर्जा अंकेक्षण के प्रकार
ऊर्जा अंकेक्षण शब्द का उपयोग सामान्यतः ऊर्जा अध्ययन के व्यापक स्पेक्ट्रम का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रमुख समस्या क्षेत्रों की पहचान करने के लिए त्वरित अवलोकन से लेकर परिष्कृत वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऊर्जा दक्षता उपायों के निहितार्थ का व्यापक विश्लेषण सम्मलित होता है। गैर-आवासीय (तृतीयक) इमारतों के लिए कई ऑडिट प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं (ASHRAE; IEA-EBC अनुलग्नक 11; कृति, 2000)। सबसे कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा संरक्षण अवसरों (ईसीओ) या उपायों (ईसीएम) की पहचान करने के लिए ऑडिट की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण के अवसर (या उपाय) सम्मलित स्थापना के अधिक कुशल उपयोग आंशिक या वैश्विक प्रतिस्थापन में सम्मलित हो सकते है।

ASHRAE और क्रार्ति (2000) द्वारा IEA EBC अनुलग्नक 11 में विकसित ऑडिट पद्धतियों को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट प्रक्रिया के मुख्य मुद्दे सम्मलित होते हैं:
 * इमारत और उपयोगी डेटा का विश्लेषण, जिसमें स्थापित उपकरणों का अध्ययन और ऊर्जा बिलों का विश्लेषण सम्मलित होता है,
 * वास्तविक परिचालन स्थितियों का सर्वेक्षण,
 * इमारत के व्यवहार, अधिभोग और संचालन कार्यक्रम के साथ बातचीत की समझ,
 * ऊर्जा संरक्षण उपायों का चयन एवं मूल्यांकन,
 * ऊर्जा बचत क्षमता का आकलन,
 * ग्राहकों की चिंताएं और जरूरतों की पहचान।

ऊर्जा अंकेक्षण के सामान्य प्रकार/स्तर नीचे बताए गए हैं, चूंकि इन व्यापक शीर्षकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने वाले सलाहकार के साथ किए गए वास्तविक कार्य और प्रयास का स्तर भिन्न हो सकता है। यह सुनिश्चित करने की एकमात्र विधि है कि प्रस्तावित ऑडिट आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है, और उन आवश्यकताओं को कार्य के विस्तृत सीमाओं में वर्णित कर सकते है। औपचारिक आग्रह तैयार करने के लिए इमारत मालिक को प्रतिस्पर्धी और तुलनीय प्रस्ताव प्राप्त होने का आश्वासन भी प्राप्त होता है।

सामान्यतः,विश्लेषण के चार स्तरों को रेखांकित किया जा सकता है (ASHRAE):
 * स्तर 0 - बेंचमार्किंग: इस पहले विश्लेषण में ऐतिहासिक मूल्यांकन उपयोग और लागत के विश्लेषण और समरूप इमारतों के साथ इमारतों के मूल्याकंन की तुलना के बेस पर प्रारंभिक संपूर्ण इमारत ऊर्जा उपयोग (डब्ल्यूबीईयू) विश्लेषण सम्मलित होते है। अध्ययन किए गए प्रतिष्ठापन की यह बेंचमार्किंग निर्धारित करने की अनुमति देती है कि क्या आगे विश्लेषण की आवश्यकता है;
 * स्तर I - वॉक-थ्रू ऑडिट: यह केवल सरल और कम लागत वाले सुधारों की पहचान करने के लिए इमारत ऊर्जा दक्षता का आकलन करने के लिए किया गया प्रारंभिक विश्लेषण होता है, जबकि के विस्तृत ऑडिट को उन्मुख करने के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण, ईसीओ) की एक सूची भी होती है। यह निरीक्षण दृश्य सत्यापन, स्थापित उपकरणों और ऑपरेटिंग डेटा के अध्ययन और बेंचमार्किंग चरण के समय एकत्रित दर्ज की गई ऊर्जा खपत के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होता है;
 * स्तर II - विस्तृत/सामान्य ऊर्जा अंकेक्षण: प्री-ऑडिट के परिणामों के बेस पर, इस प्रकार के ऊर्जा अंकेक्षण में अध्ययन किए गए का व्यापक विश्लेषण, को अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने के लिए ऊर्जा उपयोग सर्वेक्षण सम्मलित होता है। ऊर्जा उपयोग का विवरण और समस्याओं को ठीक करने या उपस्थिता स्थापना में सुधार करने के लिए चयनित ईसीओ/ईसीएम का यह पहला मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। विश्लेषण के इस स्तर में चयनित ऊर्जा रेट्रोफिट्स का का सटीक मूल्यांकन करने के लिए ऑन-साइट माप और परिष्कृत कंप्यूटर-आधारित अनुकरण उपकरण सम्मलित होते है,
 * स्तर III - निवेश-ग्रेड ऑडिट: यथार्थ रूप से इंजीनियरिंग अध्ययन की आवश्यकता वाले संभावित महंगे ईसीओ पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजी-गहन संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

बेंचमार्किंग
ऑडिट के समय सामने संभावित स्थितियों का वर्णन करने की असंभवता का मतलब है कि विभिन्न स्थितियों में अच्छे, औसत और खराब ऊर्जा मूल्यांकन करने की एक विधि को खोजना आवश्यक होता है। बेंचमार्किंग का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है। बेंचमार्किंग में मुख्य रूप से अत्यधिक या अस्वीकार्य रही लागत की पहचान करने के लिए अन्य समरूप इमारतों की खपत या अनुरूपण उपकरण द्वारा उत्पन्न मापी गई खपत की तुलना करना सम्मलित होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऊर्जा बचत क्षमता प्रस्तुत करने वाले इमारतों की पहचान करने के लिए बेंचमार्किंग आवश्यक होती है। बेंचमार्किंग में एक महत्वपूर्ण समस्या इमारत को चिह्नित करने के लिए मूल्याकंन सूचकांकों का उपयोग करता है।

यह सूचकांक हो सकते है:
 * सूचकांक, वास्तविक स्थितियों की सुखांक आवश्यकताओं से तुलना करना,
 * ऊर्जा सूचकांक, जिसमें गर्म/वातानुकूलित क्षेत्र द्वारा विभाजित ऊर्जा मांगों को सम्मलित किया गया है, जो विनियमन या समरूप इमारतों से आने वाले सूचकांक के संदर्भ मूल्यों के साथ तुलना की अनुमति देता है;
 * ऊर्जा की मांग, अनुकरण उपकरण के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना करते है।

सामान्यतः, बेंचमार्क इमारत के भीतर ऊर्जा आउटलेट (भार) के बेस पर स्थापित किए जाते हैं और फिर उन्हें "बेस लोड" और "मौसम संवेदनशील भार" में विभाजित किया जाता है। इन्हें उस अवधि के समय मौसम (तापमान और डिग्री - दिन) डेटा से संबंधित ऊर्जा खपत और मांग (यदि मीटर किया गया है) के एक सरल प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जिसके लिए उपयोगी डेटा उपलब्ध होता है। कुल बेस लोड इस प्रतिगमन के अवरोधन के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और सामान्यतः बेस से होने वाले नुकसान या लाभ को कम करके इमारत आवृत चालन और अंतःस्पंदन के नुकसान के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, प्रकाश सामान्यतः एक बेस भार होता है, शीतलन ऊर्जा के उपयोग योगदान पर इमारत आवरण के वास्तविक योगदान की त्रुटिहीन तस्वीर प्राप्त करने के लिए उस प्रकाश से उत्पन्न गर्मी से प्राप्त मौसम संवेदनशील शीतलन भार से घटाया जाता है।

वॉक-थ्रू या प्रारंभिक ऑडिट
प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा (वैकल्पिक रूप सेसाधारण ऑडिट, स्क्रीनिंग ऑडिट या वॉक-थ्रू ऑडिट कहा जाता है) ऑडिट का सबसे सरल और त्वरित प्रकार है। इसमें साइट-ऑपरेटिंग के साथ न्यूनतम साक्षात्कार, उपयोगी बिलों और अन्य ऑपरेटिंग डेटा की संक्षिप्त समीक्षा, और भवन संचालन से परिचित होने और ऊर्जा बर्बादी या अक्षमता के किसी भी स्पष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए भ्रमण सम्मलित किया जाता है।

सामान्यतः, इस प्रकार के ऑडिट के समय केवल प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों को ही कवर किया जाता है। सुधारात्मक उपायों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, और कार्यान्वयन लागत, संभावित परिचालन लागत बचत और सरल भुगतान अवधि का त्वरित अनुमान प्रदान किया गया है। आगे विचार करने की आवश्यकता वाले ऊर्जा संरक्षण के उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण, ईसीओ) की एक सूची भी प्रदान की जाती है। विवरण के इस स्तर, चूंकि प्रस्तावित उपाय को लागू करने पर अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऊर्जा-दक्षता परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और अधिक विस्तृत ऑडिट की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होता है।

सामान्य ऑडिट
सामान्य ऑडिट (जिसे वैकल्पिक रूप से मिनी-ऑडिट, साइट ऊर्जा अंकेक्षण या विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण या पूर्ण साइट ऊर्जा अंकेक्षण कहा जाता है) संचालन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करके और ऊर्जा संरक्षण उपायों का अधिक विस्तृत मूल्यांकन करके ऊपर वर्णित प्रारंभिक ऑडिट पर विस्तार करता है। सामान्य ऑडिट में मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उपयोगी बिल 12 से 36 महीने की अवधि के लिए एकत्र किए जाते हैं जिससे कि ऑडिटर सुविधा की ऊर्जा मांग दर संरचनाओं और ऊर्जा उपयोग प्रोफाइल का मूल्यांकन कर सकता है। यदि अंतराल मीटर डेटा उपलब्ध होता है, तो इस तरह के डेटा को संभव बनाने वाले विस्तृत ऊर्जा प्रोफाइल का सामान्यतः ऊर्जा बर्बादी के संकेतों के लिए विश्लेषण किया जाएगा। विशिष्ट ऊर्जा खपत करने वाली प्रणालियों के अतिरिक्त मीटरिंग अधिकांशतः उपयोगी डेटा के पूरक के लिए की जाती है। प्रमुख ऊर्जा खपत प्रणालियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने और लघु और दीर्घकालिक ऊर्जा खपत पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए संचालन कर्मियों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑडिट इसके परिचालन मापदंडों को देखते हुए, उपयुक्त सभी ऊर्जा-संरक्षण उपायों की पहचान करने में सक्षम होते है। विस्तृत कार्यान्वयन लागत अनुमान द्वारा, साइट-विशिष्ट परिचालन लागत बचत और ग्राहक के निवेश मानदंड के आधार पर प्रत्येक एक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। इस परियोजना कार्यान्वयन को पर्याप्त विवरण प्रदान किया जाता है। क्लाउड-आधारित ऊर्जा अंकेक्षणिंग सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का विकास वाणिज्यिक भवनों के प्रबंधकों को सामान्य और विशेष ट्रेड ठेकेदारों के साथ सामान्य और ऊर्जा प्रणाली-विशिष्ट ऑडिट करने में सहयोग करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर सक्षम सहभाग में ऊर्जा दक्षता की पूरी श्रृंखला की पहचान करने की क्षमता होती है जो स्थानीय आपूर्ति "लाइव टाइम" लागत और लाभ अनुमान के साथ अध्ययन के तहत विशिष्ट इमारत पर लागू हो सकती है।

निवेश-ग्रेड ऑडिट
अधिकांश कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, किसी सुविधा के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के उन्नयन को गैर-ऊर्जा-संबंधित निवेशों के साथ पूंजीगत वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों निवेशों को वित्तीय मानदंडों के एक ही सेट पर रेट किया जाता है जो सामान्यतः निवेश पर अपेक्षित रिटर्न (आरओआई) पर जोर देते हैं। ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से अनुमानित परिचालन बचत को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि वे उच्च स्तर का आत्मविश्वास प्रदान करता है। निवेशक अधिकांशतः गारंटी बचत की मांग करते है। निवेश-ग्रेड ऑडिट ऊपर वर्णित विस्तृत ऑडिट पर विस्तार करता है और परिवर्तनों से संबंधित निवेश को उचित समकरण करने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक मुद्दों का विवरण देने के लिए एक संपूर्ण इंजीनियरिंग अध्ययन पर निर्भर करता है।

गैर-आवासीय भवनों के लिए अनुरूपण-आधारित ऊर्जा अंकेक्षण प्रक्रिया
ASHRAE और Krarti (2000) द्वारा प्रस्तावित एक संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया के समान, AUDITAC के फ्रेम में प्रस्तावित किया गया है और HARMONAC परियोजनाएं यूरोप में ईपीबी ("इमारतों का ऊर्जा मूल्याकंन ") निर्देश के कार्यान्वयन में मदद करने और वर्तमान यूरोपीय बाजार में उपयुक्त होता हैं।

निम्नलिखित प्रक्रिया में बेंचमार्किंग से लेकर विस्तृत ऑडिट और वित्तीय अध्ययन तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आधुनिक बीईएस उपकरण का गहन उपयोग करने का प्रस्ताव किया है
 * बेंचमार्किंग चरण: जबकि अध्ययन किए गए पर अंकित किए गए डेटा और व्यष्टि अध्ययन या आंकड़ों आंकड़ों से प्राप्त संदर्भ मूल्यों के बीच तुलना की अनुमति देने के लिए सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। अध्ययन के अनुसार  का कोड-अनुरूप अनुरूपण करने के लिए अनुरूपण मॉडल का उपयोग, बिना किसी सामान्यीकरण के सीधे अध्ययन किए गए का आकलन करने की अनुमति देता है। अनुरूपण-आधारित बेंचमार्किंग उपकरण उपयुक्त करने से व्यक्तिगत सामान्यीकरण की अनुमति मिलती है जिससे जलवायु सामान्यीकरण से बचा जा सकता है।
 * प्रारंभिक ऑडिट चरण: वैश्विक मासिक खपत सामान्यतः इमारत के गतिविधि की त्रुटिहीन समझ की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त होती है। जबकि ऊर्जा बिलों का विश्लेषण में उपस्थित विभिन्न ऊर्जा उपभोक्ताओं की त्रुटिहीनता से पहचान करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी खपत रिकॉर्ड का उपयोग इमारत और प्रणाली अनुरूपण मॉडल को कैलिब्रेट करने के लिए किया जा सकता है। उपस्थिता प्रणाली का आकलन करने और इमारत के ऊष्मीयव्यवहार का सही विधि से अनुकरण करने के लिए, अध्ययन किए गए पर अनुरूपण मॉडल को कैलिब्रेट करना होता है। मॉडल का अंशांकन करने के लिए आवश्यक पुनरावृत्तियों को ऑडिट प्रक्रिया में पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है और आवश्यक माप और महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलती है।
 * विस्तृत ऑडिट चरण: इस चरण में, बीईएस उपकरण के अंशांकन को परिष्कृत करने के लिए ऑन-साइट माप, उप-मीटरिंग और निगरानी डेटा का उपयोग किया जाता है। न केवल सभी ऊर्जा उपभोग करने वाली प्रणालियों की परिचालन विशेषताओं को समझने पर व्यापक ध्यान दिया जाता है, जबकि उन स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है जो छोटी और लंबी अवधि के आधार पर लोड प्रोफाइल में बदलाव का कारण बनती हैं (जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक)। जब अंशांकन मानदंड संतुष्ट होते हैं, तो चयनित ईसीओ/ईसीएम से संबंधित बचत की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।
 * निवेश-ग्रेड ऑडिट चरण: इस चरण में, कैलिब्रेटेड बीईएस उपकरण द्वारा प्रदान किए गए परिणामों का उपयोग चयनित ईसीओ/ईसीएम का आकलन करने और विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन को उन्मुख करने के लिए किया जा सकता है।

इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी ऑडिट
उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मोग्राफी के आगमन ने निरीक्षकों को इमारत की विभिन्न सतहों की ऊष्मीयछवि लेकर इमारत के आवरण के भीतर संभावित मुद्दों की पहचान करने में सक्षम बनाया है। ऊर्जा अंकेक्षण के प्रयोजनों के लिए, थर्मोग्राफर संवहन, विकिरण या चालन के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की पहचान करने के लिए सतह के तापमान के पैटर्न का विश्लेषण करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि थर्मोग्राफी केवल सतह के तापमान की पहचान करती है, और सतह के तापमान के पैटर्न के कारणों को निर्धारित करने के लिए विश्लेषण लागू किया जाना चाहिए। एक घर के ऊष्मीयविश्लेषण की लागत आम तौर पर 300 से 600 डॉलर के बीच होती है।

जो लोग ऊष्मीयनिरीक्षण का खर्च वहन नहीं कर सकते है, उनके लिए गैर-संपर्क इन्फ्रारेड तापमापी और परावर्तक इन्सुलेशन की कई शीटों के साथ नुकसान का सामान्य अनुभव प्राप्त करना संभव होता है। इस विधि में आधारभूत तापमान स्थापित करने के लिए कई बाहरी दीवारों की आंतरिक सतहों पर तापमान को मापना सम्मलित होता है। इसके बाद, परावर्तक अवरोध इन्सुलेशन को 8-फुट (2.4 मीटर) x 1.5-फुट (0.46 मीटर) स्ट्रिप्स में दीवारों पर सुरक्षित रूप से टेप किया जाता है  और 12 घंटे के लिए 1 घंटे के अंतराल पर इंसुलेटेड क्षेत्रों के केंद्र में तापमान मापा जाता है ( जिस क्षेत्र को उसने कवर किया है उसके केंद्र में तापमान मापने के लिए परावर्तक अवरोध को दीवार से दूर खींच लिया जाता है)। जब संरचना के अंदर और बाहर के बीच तापमान का अंतर (डेल्टा टी) कम से कम 40 डिग्री होती है। यदि बाहरी और आंतरिक तापमान के बीच का अंतर औसतन 40 डिग्री होता है, तो एक इन्सुलेटेड दीवार सामान्यतः प्रति घंटे लगभग 1 डिग्री बदल जाती है। एक खराब इंसुलेटेड दीवार एक घंटे में 10 डिग्री तक गिर सकती है।

प्रदूषण ऑडिट
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या अन्य ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के साथ, प्रदूषण ऑडिट अब अधिकांश ऊर्जा अंकेक्षण में एक प्रमुख कारक है। प्रभावशाली ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लागू करने से उपयोगी जनित प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है।

ऑनलाइन प्रदूषण और उत्सर्जन कैलकुलेटर कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य प्रमुख वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का अनुमान लगाने में मदद कर सकते है।

प्रदूषण ऑडिट सामान्यतः दो साल की अवधि में विद्युत और हीटिंग ईंधन की खपत संख्या प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वीओसी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम और कैडमियम यौगिकों के लिए अनुमान प्रदान करता है।

इतिहास
ऊर्जा अंकेक्षण प्रारंभ में 1973 उसके बाद के वर्षों के ऊर्जा संकट के जवाब में लोकप्रिय हो गया। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर मानव प्रभाव की बढ़ती समझ के परिणामस्वरूप हाल ही में ऊर्जा अंकेक्षण में रुचि बढ़ी है। के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण ऊर्जा अंकेक्षण भी लोकप्रिय हुआ हैं।

ऊर्जा रेटिंग प्रणाली का निर्माण

 * ऑस्ट्रेलिया - घर की ऊर्जा रेटिंग
 * कनाडा - एनरगाइड
 * यूके - राष्ट्रीय गृह ऊर्जा रेटिंग, मानक मूल्यांकन प्रक्रिया, ऊर्जा निष्पादन प्रमाणपत्र
 * यूएस - गृह ऊर्जा रेटिंग, ऊर्जा स्तर

यह भी देखें

 * कुशल ऊर्जा उपयोग
 * ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन
 * ऊर्जा पुनःप्राप्ति
 * हीट रिकवरी वेंटिलेशन
 * गृह मूल्याकंन
 * चुटकी विश्लेषण
 * उपयोगी बिल ऑडिट

अग्रिम पठन

 * Wulfinghoff, Donald. (2000). Energy Efficiency Manual. Energy Institute Press. ISBN 0-9657926-7-6
 * Clark, William. (1998) Retrofitting for energy conservation. Mc Graw Hill. ISBN 0-07-011920-1
 * Thumann, Albert. (2012). Handbook of Energy Audits. 9th Edition. The Fairmont Press. ISBN 0-88173-685-6
 * Krarti, M. (2000). Energy audit of building systems: an engineering approach. CRC Press. ISBN 0-8493-9587-9

बाहरी संबंध

 * Energy Star: Home Energy Audits
 * US Department of Energy: Energy Efficiency