एचवीएसी नियंत्रण प्रणाली

एचवीएसी (हीटिंग, वायु-संचालन और एयर कंडीशनिंग) उपकरण को हीटिंग और/या एयर कंडीशनिंग प्रणाली के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। सामान्यतः संवेदन उपकरण का उपयोग लक्ष्य स्थिति के साथ वास्तविक स्थिति (जैसे तापमान) की तुलना करने के लिए किया जाता है। फिर नियंत्रण प्रणाली निष्कर्ष निकालती है कि क्या कार्रवाई की जानी है (उदाहरण के लिए ब्लोअर प्रारंभ करें)।

प्रत्यक्ष डिजिटल नियंत्रण
केंद्रीय नियंत्रक और अधिकांश टर्मिनल यूनिट नियंत्रक प्रोग्राम करने योग्य हैं, जिसका अर्थ है कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम कोड को इच्छित उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। कार्यक्रम की विशेषताओं में समय कार्यक्रम, सेट पॉइंट, कंट्रोलर, लॉजिक, टाइमर, ट्रेंड लॉग और अलार्म सम्मिलित हैं। यूनिट नियंत्रकों में सामान्यतः एनालॉग और डिजिटल इनपुट होते हैं जो परिवहन माध्यम (गर्म/ठंडा पानी और/या भाप) के नियंत्रण के लिए चर (तापमान, आर्द्रता, या दबाव) और एनालॉग संकेत और डिजिटल डेटा आउटपुट के माप की अनुमति देते हैं। डिजिटल इनपुट सामान्यतः नियंत्रण उपकरण से (शुष्क) संपर्क होते हैं, और एनालॉग इनपुट सामान्यतः चर (तापमान, आर्द्रता, वेग, या दबाव) सेंसिंग डिवाइस से वोल्टेज या वर्तमान माप होते हैं। डिजिटल आउटपुट सामान्यतः उपकरणों को प्रारंभ करने और बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिले संपर्क होते हैं, और एनालॉग आउटपुट सामान्यतः वाल्व, डैम्पर्स और मोटर्स जैसे मध्यम (वायु/पानी/भाप) नियंत्रण उपकरणों की गति को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज या वर्तमान संकेत होते हैं।

डीडीसी नियंत्रकों के समूह, नेटवर्क से जुड़े हों या नहीं, स्वयं प्रणाली की परत बनाते हैं। यह सबप्रणाली संपूर्ण एचवीएसी प्रणाली के प्रदर्शन और बुनियादी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। डीडीसी प्रणाली एचवीएसी प्रणाली का मस्तिष्क है। यह प्रणाली में प्रत्येक स्पंज और वाल्व की स्थिति को निर्धारित करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से पंखे, पंप और चिलर चलते हैं और किस गति या क्षमता से चलते हैं। इस मस्तिष्क में इस विन्यास योग्य बुद्धि के साथ, हम स्वचालन के निर्माण की अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं।

बिल्डिंग ऑटोमेशन प्रणाली
अधिक जटिल एचवीएसी प्रणालियां बिल्डिंग ऑटोमेशन प्रणाली (बीएएस) के लिए इंटरफेस कर सकती हैं जिससे भवन मालिकों को हीटिंग या कूलिंग इकाइयों पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति मिल सके। भवन स्वामी प्रणाली की निगरानी कर सकता है और प्रणाली द्वारा स्थानीय या दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न अलार्म का जवाब दे सकता है। प्रणाली अधिभोग के लिए निर्धारित किया जा सकता है या कॉन्फ़िगरेशन को बीएएस से बदला जा सकता है। कभी-कभी बीएएससीधे एचवीएसी घटकों को नियंत्रित कर रहा होता है।

बीएएस के आधार पर विभिन्न इंटरफेस का उपयोग किया जा सकता है। आज, समर्पित गेटवे भी हैं जो उन्नत वीआरवी / वीआरएफ और स्प्लिट एचवीएसी प्रणाली को होम ऑटोमेशन और बीएमएस (भवन प्रबंधन प्रणाली) नियंत्रकों के साथ केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी के लिए जोड़ते हैं, और अधिक जटिल और मूल्यवान एचवीएसी प्रणाली खरीदने की आवश्यकता को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे गेटवे समाधान सरल और मैत्रीपूर्ण उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को सम्मिलित करते हुए इंटरनेट पर सभी एचवीएसी इनडोर इकाइयों के रिमोट कंट्रोल संचालन प्रदान करने में सक्षम हैं।

लागत और दक्षता
कई लोगों के घरों में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन (एचवीएसी) प्रणाली नहीं होता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होता है। चूँकि इस लेख के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए पैसे बचाएं, एचवीएसी उतना मूल्यवान नहीं है जितना कोई सोच सकता है। यह लेख एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से पैसा बचाएं हमें बताता है कि एचवीएसी प्रणाली के लिए खरीदारी करते समय मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि यह कुशलता से चलता है। नई एचवीएसी प्रणाली के बाजार में मशीन पर ऊर्जा गाइड स्टिकर होने पर सदैव एक चीज की जाँच करनी चाहिए। चूँकि कई लोग उस स्टिकर पर भरोसा नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं और यह कि यह सिर्फ बिक्री में सहायता करने के लिए है, इतिहास से पता चलता है कि पीले ऊर्जा गाइड स्टिकर वाले कई नए एचवीएसी प्रणाली ग्राहकों को सैकड़ों से हजारों डॉलर बचाने में सहायता करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना उनके एचवीएसी प्रणाली का उपयोग करें। कई नई प्रणालियों पर पीले ऊर्जा गाइड स्टिकर पर, यह उस मशीन को चलाने की औसत लागत प्रदर्शित करता है। एक बार ग्राहक को सही एचवीएसी प्रणाली मिल जाने के बाद, ग्राहक को इसे मासिक रूप से चलाना चाहिए, यदि इसे केवल वर्ष के विशिष्ट समय के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि यदि एचवीएसी प्रणाली का उपयोग हर महीने नहीं किया जा रहा है, तो इसे चालू किया जाना चाहिए और दस से पंद्रह मिनट तक चालू रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि ग्राहक कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने एचवीएसी प्रणाली को बार-बार चलाता है, तो इसे बनाए रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एचवीएसी प्रणाली के रखरखाव में एयर फिल्टर को बदलना, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना जहां हवा का सेवन होता है, और लीक की जांच करना सम्मिलित है। इन तीन चरणों को करना अत्यधिक आवश्यक है और एचवीएसी प्रणाली को लंबे समय तक चालू रखने की कुंजी है। ग्राहक को इन तीन चरणों को हर दो महीने में करना चाहिए या जब एचवीएसी प्रणाली के साथ संदिग्ध समस्या हो। कुछ संकेत जो संभावित समस्या का कारण बन सकते हैं, यदि एचवीएसी प्रणाली पर्याप्त रूप से ठंडी हवा प्रदान नहीं करती है। ऐसा कूलिंग तरल पदार्थों में रिसाव के कारण हो सकता है। एक और संकेत जिसका मतलब यह हो सकता है कि एचवीएसी प्रणाली पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है, यदि हवा में खराब गंध है जो यह प्रदान कर रहा है। अधिकांशतः इसका मतलब है कि एयर फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है। एचवीएसी प्रणाली पर एयर फिल्टर को बदलना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके एचवीएसी प्रणाली के स्थान के आधार पर बहुत अधिक धूल के संपर्क में आते हैं और यह किसी के घर में बैठने से ही धूल का निर्माण कर सकता है।

लक्ष्य एचवीएसी प्रणाली इंस्टालेशन
स्रोत

लक्ष्य 1: निर्माण के समय एचवीएसी उपकरण और सामग्रियों को सूखा रखें और निर्माण के क्लोज-इन चरण के समय आवश्यकतानुसार तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करें। एचवीएसी प्रणाली इंस्टालेशन

लक्ष्य 2: डिजाइन ड्राइंग और विनिर्देशों में निर्दिष्ट नमी नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एचवीएसी प्रणाली स्थापित करें। एचवीएसी प्रणाली इंस्टालेशन

लक्ष्य 3: एचवीएसी प्रणाली नमी नियंत्रण के निरंतर प्रदर्शन के लिए संचालन और संधारण सामग्री तैयार करना।

डिजाइन, मॉडलिंग और मार्केटिंग
अधिकांश एचवीएसी प्रणाली एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं किंतु अलग-अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। सभी एचवीएसी प्रणाली में इनटेक, एयर फिल्टर और एयर कंडीशनिंग तरल होता है। चूँकि, एचवीएसी प्रणाली डिजाइन करते समय, कई इंजीनियर इसे विशिष्ट सेटिंग और/या उद्देश्य के लिए डिजाइन करते हैं। जब इंजीनियर एचवीएसी प्रणाली डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वे उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम होते हुए भी इसे कॉम्पैक्ट बनाने का पूरा प्रयास करते हैं और एचवीएसी प्रणाली को यथासंभव कुशल बनाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रयोग करते हैं। एचवीएसी प्रणाली को डिजाइन करने से आने वाली सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त , कई मैकेनिकल इंजीनियरों को विशेष रूप से करने का उत्साह है। चूँकि नई एचवीएसी प्रणाली को डिजाइन करने के बाद अपनी बिक्री प्राप्त करना कठिन हो सकता है, उत्पाद का विपणन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार में नए एचवीएसी प्रणाली की जाँच में ग्राहकों को सबसे बड़ी चिंता मूल्य  और विश्वसनीयता की होती है।

इतिहास
इंजीनियरों द्वारा द्रव नियंत्रण को समझने के बाद से पहले एचवीएसी नियंत्रकों ने वायवीय नियंत्रणों का उपयोग किया। इस प्रकार, यांत्रिक रूप से नियंत्रित तर्क के माध्यम से गर्म या ठंडी हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भाप और हवा के गुणों का उपयोग किया जाता था।

वायु प्रवाह और तापमान के नियंत्रण के मानकीकृत होने के बाद, जोन स्पंज को स्विच करने के लिए सीढ़ी तर्क में इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का उपयोग मानकीकृत हो गया। अंत में, रिले इलेक्ट्रॉनिक स्विच बन गए, क्योंकि ट्रांजिस्टर अंततः अधिक वर्तमान भार को संभाल सकते थे। 1985 तक, वायवीय नियंत्रण अब इस नई विधि  के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, चूँकि कई पुराने भवनों   में वायवीय नियंत्रण प्रणाली (कभी-कभी दशकों पुरानी) अभी भी सामान्य हैं।

वर्ष 2000 तक कम्प्यूटरीकृत नियंत्रक सामान्य थे। आज, इनमें से कुछ नियंत्रकों को वेब ब्राउज़र द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है, जिन्हें एचवीएसी उपकरण के समान भवन में होने की आवश्यकता नहीं है। यह पैमाने की कुछ अर्थव्यवस्थाओं की अनुमति देता है, क्योंकि एकल संचालन केंद्र आसानी से कई भवनों का अवलोकन कर सकता है।

यह भी देखें

 * अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स
 * बीएसीनेट
 * बिल्डिंग ऑटोमेशन
 * ओपनथर्म