विद्युत्-रेखा स्फुरण

विद्युत् आपूर्ति के वोल्टेज में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण विद्युत्-रेखा फ़्लिकर लैंप की चमक में एक दृश्य परिवर्तन है। वोल्टेज घटाव किसी उपकरण या सुविधा के बदलते लोड धारा द्वारा ग्रिड के स्रोत विद्युत प्रतिबाधा पर उत्पन्न होता है। समय के ये उतार-चढ़ाव फ़्लिकर उत्पन्न करते हैं। इसका प्रभाव प्रकाश के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में अस्पष्ट से लेकर मिर्गी तक हो सकता है। फ़्लिकर संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टेलीविजन रिसीवर या निरंतर विद्युत शक्ति पर निर्भर औद्योगिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

कारण
फ़्लिकर उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदि एक स्टील मिल वितरण नेटवर्क पर बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर या आर्क फर्नेस का उपयोग करती है, या किसी कार्यालय भवन में लिफ्ट मोटर को बार-बार प्रारंभ करना, या यदि किसी ग्रामीण निवास में एक बड़ा पानी पंप नियमित रूप से प्रारंभ होता है लंबी फीडर प्रणाली. सामान्य कनेक्शन के बिंदु पर उपलब्ध संभावित लघु-परिपथ धारा के संबंध में बदलते लोड का आकार बड़ा होने पर फ़्लिकर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

फ़्लिकर का माप
फ़्लिकर माप उपकरण की आवश्यकताओं को अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी मानक IEC 61000-4-15 में परिभाषित किया गया है। एक फ़्लिकर मीटर अनेक फ़ंक्शन ब्लॉकों से बना होता है जो 230 v/60 डब्ल्यू तापदीप्त लैंप (संदर्भ लैंप) और मानव धारणा प्रणाली (आंख-मस्तिष्क मॉडल) का अनुकरण करते हैं।

फ़्लिकर के परिणामी क्षणिक मूल्य से अल्पकालिक फ़्लिकर बोधगम्यता मूल्य पीएसटी की गणना मानकीकृत 10 मिनट के अवलोकन अंतराल पर एक सांख्यिकीय प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। दीर्घकालिक फ़्लिकर पीएलटी की गणना मानकीकृत दो घंटे की अवधि में अनेक पीएसटी मानो के घन माध्य के रूप में की जाती है।

बोधगम्यता मान गणना और स्केलिंग एल्गोरिदम को ऐसे चुना गया था कि 1.0 का मान उस स्तर से मेल खाता है जिस पर 50% परीक्षण विषयों ने फ़्लिकर को ध्यान देने योग्य और परेशान करने वाला दोनों पाया गया है।

मानक IEC 61000-3-3 में अवलोकन अंतराल और Pst और Plt के लिए सीमित मान निर्दिष्ट हैं:

ईयूटी की परिचालन स्थिति
आईईसी-फ़्लिकर मानक कहता है कि ईयूटी (परीक्षण के तहत उपकरण) को परीक्षण के समय इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जो फ़्लिकर के संबंध में सबसे व्यर्थ स्थिति है।

यदि पूरे परीक्षण के समय ईयूटी को (अपेक्षाकृत) स्थिर विधि से संचालित किया जाता है, तो परिणाम Plt = Pst होगा। यदि यह स्थिति व्यवहार्य और यथार्थवादी है तो इसका अर्थ है कि पीएसटी को पीएलटी की सीमाएं (जो कम हैं) पूरी करनी होंगी।

अनुमान
पीएसटी की विशुद्ध विश्लेषणात्मक गणना लगभग असंभव है। मानक में ऐसे सूत्र हैं जो अपेक्षित पीएसटी मानो के अनुमान की अनुमति देते हैं।

फ़्लिकर शमन
लोड परिवर्तन से फ़्लिकर उत्पन्न होती है। केवल भार परिवर्तन का आयाम प्रासंगिक है, निरपेक्ष मान नहीं है जो की कम बार-बार लोड परिवर्तन होते है, जो या छोटे लोड परिवर्तन करके फ़्लिकर में कमी प्राप्त की सकती है। यदि लोड को स्टेप फैशन के अतिरिक्त धीरे-धीरे परिवर्तित किया जाता है (उदाहरण के लिए, विद्युत् के इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से), तो यह भी फ़्लिकर को कम ध्यान देने योग्य बनाता है।

लोड परिवर्तन के आयाम और पीएसटी के मध्य संबंध रैखिक है, अथार्त स्विच किए गए लोड को आधा करने पर आधा पीएसटी होता है। प्रति समय लोड परिवर्तनों की संख्या (एन/टीपी) और पीएसटी के मध्य संबंध गैर-रैखिक है। लोड परिवर्तन को आधा करने से पीएसटी में केवल 20% की कमी आती है। आधा पीएसटी प्राप्त करने के लिए, लोड परिवर्तनों की संख्या को 9 के कारक से कम करना होता है।

यह भी देखें

 * विद्युत् की गुणवत्ता

बाहरी संबंध

 * FlickerSim open source flicker measurement simulator