प्रकाश नियंत्रण प्रणाली

एक प्रकाश नियंत्रण प्रणाली एक या अधिक केंद्रीय कंप्यूटिंग उपकरणों के उपयोग के साथ प्रकाश नियंत्रण से संबंधित विभिन्न सिस्टम इनपुट और आउटपुट के बीच संचार को शामिल करती है। प्रकाश नियंत्रण प्रणाली का व्यापक रूप से वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय स्थानों के इनडोर और आउटडोर प्रकाश व्यवस्था दोनों में उपयोग किया जाता है। प्रकाश नियंत्रण प्रणाली को कभी-कभी स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के तहत संदर्भित किया जाता है। प्रकाश नियंत्रण प्रणाली जहां और जब जरूरत हो, सही मात्रा में प्रकाश प्रदान करने के लिए सेवा प्रदान करती है। प्रकाश व्यवस्था से ऊर्जा संरक्षण को अधिकतम करने, बिल्डिंग कोड को पूरा करने, या हरा भवन और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का अनुपालन करने के लिए प्रकाश नियंत्रण प्रणाली कार्यरत हैं। प्रकाश नियंत्रण प्रणाली में कुशल ऊर्जा उपयोग, सुविधा और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई प्रकाश तकनीक शामिल हो सकती है। इसमें उच्च दक्षता जुड़नार और परिवेशी बुद्धिमत्ता शामिल हो सकती है जो अधिभोग या दिन के उजाले की उपलब्धता जैसी स्थितियों के आधार पर समायोजन करती है। प्रकाश कुछ सौंदर्य या व्यावहारिक प्रभाव (जैसे सुरक्षा उल्लंघन की रोशनी) को प्राप्त करने के लिए प्रकाश का जानबूझकर उपयोग है। इसमें कार्य की प्रकाश,  उच्चारण प्रकाश  और जनरल लाइटिंग शामिल हैं।

प्रकाश नियंत्रण
शब्द प्रकाश नियंत्रण आमतौर पर एक स्थान के भीतर प्रकाश व्यवस्था के स्टैंड-अलोन नियंत्रण को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अधिभोग सेंसर, टाइमक्लॉक और photocells शामिल हो सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रोशनी के निश्चित समूहों को नियंत्रित करने के लिए हार्ड-वायर्ड हैं। समायोजन प्रत्येक डिवाइस स्थान पर मैन्युअल रूप से होता है। ऊर्जा दक्षता के लिए कंसोर्टियम द्वारा आवासीय प्रकाश नियंत्रण की दक्षता और बाजार की विशेषता बताई गई है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम शब्द प्रकाश नियंत्रण से संबंधित उपकरणों के एक बुद्धिमान नेटवर्क सिस्टम को संदर्भित करता है। इन उपकरणों में रिले, ऑक्यूपेंसी सेंसर, फोटोकल्स, लाइट कंट्रोल स्विच या टच स्क्रीन, और अन्य बिल्डिंग सिस्टम (जैसे फायर अलार्म या एचवीएसी) के सिग्नल शामिल हो सकते हैं। सिस्टम का समायोजन डिवाइस स्थानों और केंद्रीय कंप्यूटर स्थानों पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य इंटरफ़ेस डिवाइस के माध्यम से होता है।

लाभ
स्टैंड-अलोन लाइटिंग कंट्रोल या पारंपरिक मैनुअल प्रकाश स्विच िंग पर लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का प्रमुख लाभ एकल  प्रयोक्ता इंटरफ़ेस  डिवाइस से अलग-अलग लाइट्स या लाइट्स के समूहों को नियंत्रित करने की क्षमता है। उपयोगकर्ता डिवाइस से कई प्रकाश स्रोतों को नियंत्रित करने की यह क्षमता जटिल प्रकाश दृश्यों को बनाने की अनुमति देती है। एक कमरे में पहले से सेट कई दृश्य हो सकते हैं, प्रत्येक कमरे में अलग-अलग गतिविधियों के लिए बनाया गया है। प्रकाश नियंत्रण प्रणालियों का एक बड़ा लाभ ऊर्जा की खपत को कम करना है। उपयोग में न होने पर रोशनी कम करने और बंद करने पर लंबे समय तक दीपक का जीवन भी प्राप्त होता है। वायरलेस लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं जिसमें कम स्थापना लागत और जहां स्विच और सेंसर रखे जा सकते हैं, वहां लचीलेपन में वृद्धि शामिल है।

ऊर्जा उपयोग को कम करना
प्रकाश अनुप्रयोग दुनिया के ऊर्जा उपयोग का 19% और सभी ग्रीनहाउस उत्सर्जन का 6% प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 65 प्रतिशत ऊर्जा खपत वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाती है, और इसका 22 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है।

स्मार्ट नियंत्रण घरों और उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक प्रकाश और ऊर्जा के उपयोग को कम करने, शीतलन, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और उपकरणों को दूर से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। यह क्षमता ऊर्जा की बचत करती है और आराम और सुविधा का स्तर प्रदान करती है। पारंपरिक प्रकाश उद्योग के बाहर, प्रकाश व्यवस्था की भविष्य की सफलता के लिए कई हितधारकों और हितधारक समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। स्मार्ट लाइटिंग की अवधारणा में मानव निर्मित प्रकाश व्यवस्था के उपयोग को कम करने के लिए सूर्य से प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना भी शामिल है, और जब लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो प्रकाश बंद करने की सरल अवधारणा शामिल होती है।

सुविधा
एक स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि उपयोग में होने पर अंधेरे क्षेत्रों को रोशन किया जाए। रोशनी सक्रिय रूप से सेंसर और खुफिया (तर्क) के आधार पर निवासियों की गतिविधियों का जवाब देती है जो एक निवासी की प्रकाश आवश्यकताओं की अपेक्षा करती है।

सुरक्षा
रोशनी का उपयोग उन क्षेत्रों से दूर करने के लिए किया जा सकता है जहां वे नहीं होने चाहिए। एक सुरक्षा उल्लंघन, उदाहरण के लिए, एक ऐसी घटना है जो उल्लंघन बिंदु पर फ्लडलाइट्स को ट्रिगर कर सकती है। निवारक उपायों में रात में मुख्य पहुंच बिंदुओं (जैसे वॉकवे) को रोशन करना और घर से दूर होने पर स्वचालित रूप से प्रकाश व्यवस्था को समायोजित करना शामिल है, ताकि ऐसा लगे कि वहां रहने वाले हैं।

स्वचालित नियंत्रण
प्रकाश नियंत्रण प्रणाली आमतौर पर एक प्रकाश उपकरण के आउटपुट को स्वचालित रूप से समायोजित करने की क्षमता प्रदान करती है:
 * कालानुक्रमिक समय (दिन का समय)
 * सौर समय (सूर्योदय/सूर्यास्त)
 * अधिभोग सेंसर का उपयोग कर अधिभोग
 * फोटोकल्स का उपयोग करके दिन के उजाले की उपलब्धता
 * खतरे की घंटी की स्थिति
 * कार्यक्रम तर्क (घटनाओं का संयोजन)

कालानुक्रमिक समय
कालानुक्रमिक समय कार्यक्रम में दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष के विशिष्ट समय शामिल होते हैं।

सौर समय
सौर समय कार्यक्रम में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शामिल होते हैं, जिसका उपयोग अक्सर बाहरी प्रकाश व्यवस्था को बदलने के लिए किया जाता है। सोलर टाइम शेड्यूलिंग के लिए आवश्यक है कि भवन का स्थान निर्धारित किया जाए। यह भवन के भौगोलिक स्थान का उपयोग या तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से या किसी दिए गए डेटाबेस में निकटतम शहर को चुनकर अनुमानित स्थान और संबंधित सौर समय देकर पूरा किया जाता है।

व्यवसाय
अंतरिक्ष अधिभोग मुख्य रूप से अधिभोग सेंसर के साथ निर्धारित किया जाता है। ऑक्युपेंसी सेंसर का उपयोग करने वाली स्मार्ट लाइटिंग एक ही नेटवर्क से जुड़ी अन्य लाइटिंग के साथ मिलकर काम कर सकती है ताकि विभिन्न परिस्थितियों में प्रकाश व्यवस्था को समायोजित किया जा सके। नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के स्थानों में प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अधिभोग सेंसर का उपयोग करने से संभावित बिजली बचत को दर्शाती है।

अल्ट्रासोनिक
अल्ट्रासोनिक उपकरणों के फायदे यह हैं कि वे सभी प्रकार की गति के प्रति संवेदनशील होते हैं और आम तौर पर शून्य कवरेज अंतराल होते हैं, क्योंकि वे दृष्टि की रेखा के भीतर आंदोलनों का पता नहीं लगा सकते हैं।

दिन के उजाले की उपलब्धता
उपलब्ध डेलाइटिंग के स्तर के जवाब में इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऊर्जा उपयोग को स्वचालित रूप से डिमिंग और/या इलेक्ट्रिक लाइट स्विच करके समायोजित किया जा सकता है। जब दिन का प्रकाश उपलब्ध हो तो उपयोग की जाने वाली बिजली की रोशनी की मात्रा को कम करना दिन के उजाले की कटाई  के रूप में जाना जाता है।

डेलाइट सेंसिंग
दिन के उजाले की तकनीक के जवाब में, ऊर्जा की खपत को और कम करने के लिए दिन के उजाले से जुड़ी स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है। ये प्रौद्योगिकियां सहायक हैं, लेकिन उनके अपने पतन हैं। कई बार, रोशनी का तेजी से और लगातार स्विचिंग चालू और बंद हो सकता है, विशेष रूप से अस्थिर मौसम की स्थिति के दौरान या जब स्विचिंग रोशनी के आसपास दिन के उजाले का स्तर बदल रहा हो। यह न केवल रहने वालों को परेशान करता है, यह दीपक जीवन को भी कम कर सकता है। इस तकनीक की एक भिन्नता 'डिफरेंशियल स्विचिंग' या 'डेड-बैंड' फोटोइलेक्ट्रिक कंट्रोल है जिसमें कई रोशनी होती है जिससे यह रहने वालों को परेशान होने से रोकता है।

अलार्म की स्थिति
अलार्म स्थितियों में आमतौर पर अन्य बिल्डिंग सिस्टम जैसे फायर अलार्म या एचवीएसी सिस्टम से इनपुट शामिल होते हैं, जो उदाहरण के लिए 'ऑल लाइट्स ऑन' या 'ऑल लाइट्स फ्लैशिंग' कमांड को ट्रिगर कर सकते हैं।

कार्यक्रम तर्क
प्रोग्राम लॉजिक उपरोक्त सभी तत्वों को एक साथ बांध सकता है जैसे कि if-then-else स्टेटमेंट और तार्किक ऑपरेटर ्स। डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस (DALI) IEC 62386 मानक में निर्दिष्ट है।

स्वचालित डिमिंग
स्वचालित लाइट डिमिंग का उपयोग स्मार्ट लाइटिंग का एक पहलू है जो ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है। मैनुअल लाइट डिमिंग का भी ऊर्जा उपयोग को कम करने का एक ही प्रभाव है।

सेंसर का प्रयोग
पेपर में अधिभोग सेंसर और व्यक्तिगत नियंत्रण के कारण ऊर्जा बचत: एक पायलट फील्ड अध्ययन, गैलासियू, एडी और न्यूजहैम, जीआर ने पुष्टि की है कि अधिभोग सेंसर और व्यक्तिगत (व्यक्तिगत) नियंत्रण सहित स्वचालित प्रकाश व्यवस्था ओपन-प्लान ऑफिस वातावरण के लिए उपयुक्त हैं और कर सकते हैं पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था की तुलना में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा (लगभग 32.0%) बचाएं, भले ही स्वचालित प्रकाश व्यवस्था की स्थापित प्रकाश शक्ति घनत्व पारंपरिक प्रणाली की तुलना में ~ 50% अधिक हो।

अवयव
एक पूर्ण संवेदक में एक गति संसूचक, एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई और एक नियंत्रणीय स्विच/रिले होता है। डिटेक्टर गति को भांप लेता है और निर्धारित करता है कि अंतरिक्ष में रहने वाले हैं या नहीं। इसमें एक टाइमर भी है जो निष्क्रियता की एक निर्धारित अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई को संकेत देता है। नियंत्रण इकाई उपकरण को चालू या बंद करने के लिए स्विच/रिले को सक्रिय करने के लिए इस संकेत का उपयोग करती है। प्रकाश अनुप्रयोगों के लिए, तीन मुख्य सेंसर प्रकार हैं: निष्क्रिय अवरक्त, अल्ट्रासाउंड, और संकर।

अन्य
गति का पता लगाना | मोशन-डिटेक्टिंग (माइक्रोवेव), हीटिंग-सेंसिंग (इन्फ्रारेड), और साउंड-सेंसिंग; ऑप्टिकल कैमरा, इन्फ्रारेड मोशन, ऑप्टिकल ट्रिप वायर, डोर कॉन्टैक्ट सेंसर, थर्मल कैमरा, माइक्रो रडार, डेलाइट सेंसर।

मानक और प्रोटोकॉल
1980 के दशक में वाणिज्यिक प्रकाश व्यवस्था को अधिक नियंत्रणीय बनाने की सख्त आवश्यकता थी ताकि यह अधिक ऊर्जा कुशल बन सके। प्रारंभ में यह एनालॉग नियंत्रण के साथ किया गया था, जिससे फ्लोरोसेंट लैंप विद्युत गिट्टी और मद्धम ्स को एक केंद्रीय स्रोत से नियंत्रित किया जा सकता था। यह सही दिशा में एक कदम था, लेकिन केबल लगाना जटिल था और इसलिए लागत प्रभावी नहीं था।

ट्रिडोनिक 1991 में अपने प्रसारण संचार प्रोटोकॉल, डिजिटल सीरियल इंटरफ़ेस के साथ डिजिटल होने वाली एक प्रारंभिक कंपनी थी। डिजिटल सीरियल इंटरफ़ेस एक बुनियादी प्रोटोकॉल था क्योंकि यह लाइन से जुड़े सभी जुड़नार की चमक को बदलने के लिए एक नियंत्रण मूल्य प्रसारित करता था। सरल वायरिंग ने इस प्रोटोकॉल को और अधिक आकर्षक और स्थापित एनालॉग विकल्प के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया।

प्रकाश नियंत्रण प्रणाली दो प्रकार की होती है जो हैं:
 * एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाश नियंत्रण
 * डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाश नियंत्रण

एनालॉग लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के उदाहरण हैं:
 * 0-10 वी प्रकाश नियंत्रण | 0-10 वी आधारित प्रणाली।
 * AMX192 आधारित सिस्टम (अक्सर AMX के रूप में संदर्भित) (संयुक्त राज्य मानक)।
 * D54 (प्रोटोकॉल) आधारित सिस्टम (यूरोपीय मानक)।

प्रोडक्शन लाइटिंग में 0-10V सिस्टम को D54 और AMX192 जैसे एनालॉग मल्टीप्लेक्स सिस्टम से बदल दिया गया था, जो खुद लगभग पूरी तरह से DMX512 से बदल दिए गए हैं। डिमेबल फ्लोरोसेंट लैंप के लिए (जहां यह 1-10 वी के बजाय संचालित होता है, जहां 1 वी न्यूनतम है और 0 वी बंद है) सिस्टम को डीएसआई द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो स्वयं डीएएलआई द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है।

डिजिटल प्रकाश नियंत्रण प्रणाली के उदाहरण हैं: वे सभी वायर्ड लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम हैं।
 * डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस आधारित प्रणाली।
 * डिजिटल सीरियल इंटरफेस आधारित प्रणाली
 * केएनएक्स (मानक) आधारित सिस्टम

तार रहित लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम भी हैं जो कुछ मानक प्रोटोकॉल जैसे MIDI, Zigbee,  ब्लूटूथ मेष  और अन्य पर आधारित हैं। डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस के लिए मानक, ज्यादातर पेशेवर और व्यावसायिक तैनाती में, IEC 62386-104 है। यह मानक अंतर्निहित तकनीकों को निर्दिष्ट करता है, जो वायरलेस में VEmesh हैं, जो औद्योगिक सब-1 GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड और ब्लूटूथ मेश में संचालित होता है, जो 2.4 GHz में संचालित होता है आवृत्ति बैंड।

अन्य उल्लेखनीय प्रोटोकॉल, मानकों और प्रणालियों में शामिल हैं:


 * नियंत्रण नेटवर्क के लिए वास्तुकला
 * कला-नेट
 * ब्लूटूथ जाल नेटवर्किंग # प्रकाश
 * सी-बस (प्रोटोकॉल) | सी-बस
 * डायनालाइट
 * संस्थान
 * लोनवर्क्स
 * मिडी # अन्य अनुप्रयोग
 * Modbus
 * आरडीएम (प्रकाश)
 * बहुत ही सरल नियंत्रण प्रोटोकॉल
 * X10 (उद्योग मानक)
 * जेड WAVE

ब्लूटूथ प्रकाश नियंत्रण
प्रकाश व्यवस्था के लिए नए प्रकार का नियंत्रण सीधे प्रकाश व्यवस्था के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर रहा है। इसे हाल ही में Philips Hue और कंपनी के नए नाम Signify (कंपनी) द्वारा पेश किया गया है, जिसे पहले Philips Lighting के नाम से जाना जाता था। इस सिस्टम के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट की जरूरत होगी, जहां यूजर खास फिलिप्स ह्यू ब्लूटूथ एप इंस्टॉल कर सके। ब्लूटूथ बल्ब को कार्य करने के लिए फिलिप्स ह्यू ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रणाली के साथ रोशनी को नियंत्रित करने के लिए वाई-फाई या डेटा कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्मार्ट लाइटिंग इकोसिस्टम
प्रकाश की चमक और शेड्यूल को समायोजित करने के लिए स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था को इंटरनेट का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। एक तकनीक में एक स्मार्ट लाइटिंग नेटवर्क शामिल है जो प्रकाश बल्बों को आईपी पते प्रदान करता है।

स्मार्ट लाइट के साथ संचारण सूचना
शूबर्ट भविष्यवाणी करता है कि क्रांतिकारी प्रकाश व्यवस्था सूचना को संवेदन और प्रसारण का एक बिल्कुल नया साधन प्रदान करेगी। किसी भी इंसान के ध्यान में न आने के लिए बहुत तेजी से पलक झपकने से, प्रकाश सेंसर से डेटा उठाएगा और इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाएगा, इस तरह की जानकारी को उच्च सुरक्षा वाली इमारत के भीतर हर व्यक्ति के स्थान के रूप में रिपोर्ट करेगा। भविष्य के चिप्स तारामंडल का एक प्रमुख फोकस स्मार्ट लाइटिंग है, कुशल प्रकाश स्रोतों पर आधारित फोटोनिक्स में एक क्रांतिकारी नया क्षेत्र है जो वर्णक्रमीय सामग्री, उत्सर्जन पैटर्न, ध्रुवीकरण, रंग तापमान और तीव्रता जैसे कारकों के संदर्भ में पूरी तरह से ट्यून करने योग्य है। शूबर्ट, जो समूह का नेतृत्व करते हैं, कहते हैं कि स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था न केवल बेहतर, अधिक कुशल रोशनी प्रदान करेगी; यह "पूरी तरह से नई कार्यात्मकताएं" प्रदान करेगा।

नाट्य प्रकाश नियंत्रण
आर्किटेक्चरल लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम थिएटर (संरचना) के ऑन-ऑफ और डिमर कंट्रोल के साथ एकीकृत हो सकते हैं, और अक्सर घर की रोशनी और मंच प्रकाश व्यवस्था  के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इसमें  कम काम करें ्स, रिहर्सल लाइटिंग और  लॉबी (कमरा)  लाइटिंग शामिल हो सकते हैं। नियंत्रण स्टेशनों को भवन में कई स्थानों पर रखा जा सकता है और एकल बटन से जटिलता में सीमा होती है जो प्रीसेट विकल्प-दिखने, इन-वॉल या डेस्कटॉप एलसीडी  टच स्क्रीन  कंसोल तक लाते हैं। अधिकांश प्रौद्योगिकी आवासीय और वाणिज्यिक प्रकाश नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है।

थिएटर में आर्किटेक्चरल लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का लाभ थिएटर के कर्मचारियों के लिए प्रकाश नियंत्रण कंसोल  का उपयोग किए बिना वर्कलाइट्स और हाउस लाइट्स को चालू और बंद करने की क्षमता है। वैकल्पिक रूप से, लाइट डिज़ाइनर लाइटिंग कंट्रोल कंसोल से लाइट क्यू (थियेट्रिकल) के साथ इन्हीं लाइट्स को नियंत्रित कर सकता है, ताकि, उदाहरण के लिए, शो शुरू होने से पहले हाउसलाइट्स से संक्रमण और शो का पहला लाइट क्यू एक सिस्टम द्वारा नियंत्रित हो।.

== फ्लोरोसेंट लैंप के लिए स्मार्ट-प्रकाश आपातकालीन गिट्टी == एक पारंपरिक आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का कार्य एक लाइन वोल्टेज विफलता प्रकट होने पर न्यूनतम रोशनी स्तर की आपूर्ति है। इसलिए, विफलता के मामले में लैंप की आपूर्ति के लिए आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था को बैटरी मॉड्यूल में ऊर्जा संग्रहित करना पड़ता है। इस तरह की प्रकाश प्रणालियों में आंतरिक क्षति, उदाहरण के लिए बैटरी ओवरचार्जिंग, क्षतिग्रस्त लैंप और शुरुआती सर्किट विफलता का पता लगाया जाना चाहिए और विशेषज्ञ कर्मचारियों द्वारा मरम्मत की जानी चाहिए।

इस कारण से, स्मार्ट लाइटिंग प्रोटोटाइप हर चौदह दिनों में अपनी कार्यात्मक स्थिति की जांच कर सकता है और परिणाम को एलईडी डिस्प्ले में डंप कर सकता है। इन विशेषताओं के साथ वे अपनी कार्यात्मक स्थिति की जाँच करने और अपने आंतरिक नुकसान को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं। साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है।

अवलोकन
मुख्य विचार सरल लाइन वोल्टेज सेंसिंग ब्लॉक का प्रतिस्थापन है जो पारंपरिक प्रणालियों में एक माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित अधिक जटिल द्वारा प्रकट होता है। यह नया सर्किट एक तरफ लाइन वोल्टेज सेंसिंग और इन्वर्टर एक्टिवेशन के कार्यों को ग्रहण करेगा, और सभी सिस्टम की देखरेख करेगा: लैंप और बैटरी स्टेट, बैटरी चार्जिंग, बाहरी संचार, पावर स्टेज का सही संचालन, आदि। दूसरी ओर।

उदाहरण के लिए, सिस्टम में एक महान लचीलापन है, यह एक मास्टर कंप्यूटर के साथ कई उपकरणों का संचार संभव होगा, जो हर समय प्रत्येक डिवाइस की स्थिति को जानेंगे।

एक बुद्धिमान मॉड्यूल पर आधारित एक नई आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था विकसित की गई है। एक नियंत्रण और पर्यवेक्षण उपकरण के रूप में माइक्रो-नियंत्रक स्थापना सुरक्षा और रखरखाव लागत बचत में वृद्धि की गारंटी देता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लागत बचत है, विशेष रूप से चाहे ROM मेमोरी में प्रोग्राम के साथ माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग किया जाए।

फोटोनिक्स में प्रगति
फोटोनिक्स में प्राप्त प्रगति पहले से ही समाज को बदल रही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल के दशकों में दुनिया में क्रांति ला दी है और यह भविष्य में और अधिक योगदान देना जारी रखेगा। आँकड़ों से, उत्तरी अमेरिका का ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 2003 में 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया। एलईडी ( प्रकाश उत्सर्जक डायोड ) बाजार 2007 में 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, और ठोस-राज्य प्रकाश बाजार 15 में 50 अरब डॉलर होने का अनुमान है। -20 साल, जैसा कि ई. फ्रेड शुबर्ट ने कहा है, रेंससेलर में भविष्य के चिप्स नक्षत्र के वेलफ्लीट वरिष्ठ प्रतिष्ठित प्रोफेसर।

उल्लेखनीय आविष्कारक

 * अलेक्जेंडर निकोलाइविच लॉडगिन - कार्बन-रॉड फिलामेंट गरमागरम लैंप (1874)
 * जोसेफ स्वान - कार्बोनाइज्ड-थ्रेड फिलामेंट गरमागरम लैंप (1878)
 * थॉमस एडीसन - उच्च प्रतिरोध फिलामेंट (1880) के साथ लंबे समय तक चलने वाला गरमागरम दीपक * जॉन रिचर्डसन विघम - इलेक्ट्रिक  प्रकाशस्तंभ  रोशनी (1885)
 * निक होलोनीक - प्रकाश उत्सर्जक डायोड (1962)
 * हेवलेट-पैकर्ड | हॉवर्ड बोर्डेन, गेराल्ड पिगिनी, मोहम्मद ओटाला, मोनसेंटो - एलईडी लैंप (1968)
 * चीफ नाकामुरा, इसामु अकासाकी , हिरोशी अमानो - ब्यू डी (1992)

यह भी देखें

 * गरमागरम प्रकाश बल्बों पर प्रतिबंध
 * डिमर
 * घर स्वचालन
 * ल्यूट्रॉन
 * प्रकाश स्थिरता
 * स्कूल भवनों में रोशनी
 * प्रकाश प्रदूषण
 * बुजुर्गों के लिए रोशनी
 * प्रकाश नियंत्रण कंसोल
 * चमकदार प्रभावकारिता
 * अति-रोशनी
 * निष्क्रिय इन्फ्रारेड सेंसर
 * मौसम की वजह से होने वाली बिमारी
 * मंच प्रकाश व्यवस्था
 * सड़क प्रकाश
 * सतत प्रकाश व्यवस्था
 * तीन-बिंदु प्रकाश, स्टिल फोटोग्राफी और फिल्म दोनों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक
 * अल्ट्रासोनिक सेंसर

सूची
 * प्रकाश स्रोतों की सूची
 * प्रकाश डिजाइन अनुप्रयोगों की सूची
 * प्रकाश प्रौद्योगिकी की समयरेखा