तापन, संवातन, वातानुकूलन



तापन, वायु-संचालन या संवातन और वातानुकूलन (एचवीएसी) एक संलग्न स्थान में वायु के तापमान, आर्द्रता और शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग है। इसका लक्ष्य ऊष्मीय सुविधा और घरेलू वायु-गुणवत्ता प्रदान करना है। एचवीएसी प्रणाली संरचना ऊष्मागतिकी, द्रव यांत्रिकी और ऊष्मा स्थानांतरण के सिद्धांतों पर आधारित यांत्रिक अभियांत्रिकी का एक उप-विषय है। "प्रशीतन" को कभी-कभी इस क्षेत्र के संक्षिप्त नाम में एचवीएसी एंड आर (HVAC&R) या एचवीएसीआर के रूप में जोड़ा जाता है, या "वायु-संचालन" को हटा दिया जाता है, जिससे एचएसीआर का निर्माण होता है (जैसा कि एचएसीआर-मूल्यांकित परिपथ अवरोधक के प्रयोजन में होता है)।

एचवीएसी, एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट भवन, होटल और वरिष्ठ रहन-सहन सुविधाओं जैसी आवासीय संरचनाओं, गगनचुंबी इमारतें और अस्पताल जैसे मध्यम से बड़े औद्योगिक और कार्यालय भवन; कार, ​​ट्रेन, वायु-यान, जल-यान और पनडुब्बी जैसे वाहन; और बाहर से ताजी वायु का उपयोग करके सुरक्षित और स्वस्थ भवन की स्थिति तापमान और आर्द्रता के संबंध में विनियमित करने वाले समुद्री वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संवातन या वायु-संचालन (एचवीएसी में "वी"), उच्च घरेलू वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किसी भी स्थान में वायु का आदान-प्रदान करने या प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें तापमान नियंत्रण, ऑक्सीजन पुनःपूर्ति, और नमी, गंध, धुआँ, ऊष्मा, धूल, वायुजनित जीवाणु, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें को हटाना सम्मिलित है। वायु-संचालन, अप्रिय गंध और अत्यधिक नमी को हटा देता है, बाहरी वायु को समावेशित करता है, आंतरिक भवन वायु को प्रसारित करता रहता है, और आंतरिक वायु के ठहराव को रोकता है। एक इमारत को हवादार बनाने की विधियों को यांत्रिक/प्रेरित और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया गया है।

वायु-संचालित हवा को निरार्द्रीकृत करने वाले एचवीएसी घटक सावधानीपूर्वक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि लगभग सभी इमारतों के लिए बाहरी वायु, वार्षिक आर्द्रता भार का अधिकांश हिस्सा है।

अवलोकन
तापन, वायु-संचालन और वातानुकूलन के तीन प्रमुख कार्य विशेष रूप से उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव लागत के भीतर ऊष्मीय सुविधा और स्वीकार्य घरेलू वायु गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। एचवीएसी प्रणाली का उपयोग घरेलू और व्यावसायिक दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। एचवीएसी प्रणालियाँ वायु-संचालन प्रदान कर सकती हैं, और रिक्त स्थानों के बीच दबाव संबंधों को व्यवस्थित रख सकती हैं। वायु वितरण और रिक्त स्थानों से निष्कासन के साधनों को कक्ष वायु वितरण के रूप में जाना जाता है।[4]

व्यक्तिगत प्रणाली
आधुनिक इमारतों में इन कार्यों की संरचना, स्थापना और नियंत्रण प्रणाली को एक या एक से अधिक एचवीएसी प्रणालियों में एकीकृत किया जाता है। बहुत छोटी इमारतों के लिए, ठेकेदार सामान्यतः आवश्यक क्षमता और उस प्रकार की प्रणाली का अनुमान लगाते हैं और फिर उपयुक्त प्रशीतक और आवश्यक विभिन्न घटकों का चयन करते हुए प्रणाली की संरचना करते हैं। बड़ी इमारतों के लिए एचवीएसी प्रणाली का विश्लेषण, संरचना और निर्देशन, इमारत सेवा रचनाकार, यांत्रिक अभियंता या इमारत सेवा अभियंता करते हैं। तब विशेष यांत्रिक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता प्रणाली का निर्माण, स्थापना और नियोजन करते हैं। निर्माण की अनुमति और प्रतिष्ठानों के कोड-अनुपालन निरीक्षण, सामान्य रूप से सभी प्रकार के भवनों के लिए आवश्यक होते हैं।

जिला जालतंत्र
एचवीएसी के अलग-अलग इमारतों या अन्य संलग्न स्थानों (जैसे नोराड के भूमिगत मुख्यालय) में निष्पादन के कारण, इसमें सम्मिलित उपकरण कुछ स्थितियों में एक बड़े जिला तापन (डीएच) या जिला शीतलन (डीसी) जालतंत्र या एक संयुक्त डीएचसी जालतंत्र के विस्तार होते हैं। ऐसी स्थितियों में संचालन और रखरखाव के पहलुओं को आसान बनाया जाता है और खपत की जाने वाली ऊर्जा के शुल्क के लिए और कुछ स्थितियों में बड़ी प्रणाली में वापस आने वाली ऊर्जा के लिए मापन आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय में एक इमारत वातानुकूलन के लिए ठंडे पानी का उपयोग कर रही हो सकती है और जो गर्म पानी वह वापस करती है उसका उपयोग दूसरे भवन में तापन के लिए या डीएचसी जालतंत्र (संभवतः तापमान को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के संयोजन हेतु) के समग्र तापन-भाग के लिए किया जा सकता है।

एचवीएसी को एक बड़े जालतंत्र पर आधारित करने से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने में सहायता मिलती है जो प्रायः सौर ताप जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों,  सर्दी की ठंड,  मुक्त शीतलन के लिए झीलों या समुद्री जल के कुछ स्थानों में शीतलन क्षमता, और मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण के सक्षम कार्य का उपयोग करने के लिए अलग-अलग भवनों के लिए संभव नहीं होती है। एचवीएसी प्रणाली के लिए उपयोग किये जा सकने वाले प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर सकता है और विभिन्न विधियों का उपयोग करके ज्ञान का विस्तार करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

इतिहास
एचवीएसी, निकोले लवोव, माइकल फैराडे, रोला सी. कारपेंटर, विलिस कैरियर, एडविन रुड, रूबेन ट्रेन, विलियम रैंकिन, सादी कार्नोट और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों और खोजों पर आधारित है।

इस समय सीमा के भीतर हुए कई आविष्कार, सुविधा वातानुकूलन प्रणाली के प्रारंभ से पहले से ही थे, जिसकी संरचना वर्ष 1902 में अल्फ्रेड वोल्फ (कूपर, 2003) द्वारा न्यूयॉर्क शेयर बाज़ार के लिए की गई थी, जबकि उसी वर्ष विलिस कैरियर ने सैकेट्स-विल्हेम्स प्रिंटिंग कंपनी को एसी यूनिट प्रक्रिया से सुसज्जित किया था। वर्ष 1899 में एचवीएसी प्रशिक्षण देने वाला पहला शिक्षण संस्थान कोयने कॉलेज था।

एचवीएसी प्रणाली के घटकों का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ चला, और विश्व भर में कंपनियों और आविष्कारकों द्वारा आधुनिकीकरण, उच्च दक्षता और प्रणाली नियंत्रण की नई विधियों को लगातार प्रस्तुत किया जा रहा था।

तापन
ऊष्मक वे उपकरण होते हैं, जिनका उद्देश्य भवन के लिए ऊष्मा (अर्थात ताप) को उत्पन्न करना है। इसे केंद्रीय तापन के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली में घर के भट्ठी-कक्ष या किसी बड़े भवन के यांत्रिक कक्ष के समान एक केंद्रीय स्थान में पानी, वाष्प या वायु को गर्म करने के लिए वाष्पित्र, भट्ठी या ऊष्मा पंप होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन, चालन या विकिरण विधियों द्वारा किया जा सकता है। स्थान ऊष्मक का उपयोग एक कक्ष को गर्म करने के लिए किया जाता है और इसमें केवल एक इकाई होती है।

उत्पादन
ठोस ईंधन, तरल पदार्थ और गैसों सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन के लिए ऊष्मक उपलब्ध हैं। विद्युत, एक अन्य प्रकार का ऊष्मा स्रोत है, जो सामान्यतः उच्च प्रतिरोध तार से बने पट्टे को गर्म करता है(निक्रोम देखें)। इस सिद्धांत का उपयोग बेसबोर्ड ऊष्मक और वहनीय ऊष्मक के लिए भी किया जाता है। विद्युत ऊष्मकों का उपयोग प्रायः ताप पंप प्रणालियों के लिए पूर्तिकारक या पूरक ऊष्मा के रूप में किया जाता है।

जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में ताप पंप ने 1950 के दशक में लोकप्रियता हासिल की। ताप पंप पर्यावरण की वायु, किसी इमारत या भूमि से निकलने वाली वायु जैसे विभिन्न स्रोतों से ऊष्मा को अलग कर सकते हैं। ताप पंप, संरचना के बाहर की ऊष्मा को अंदर की वायु में स्थानांतरित करते हैं। ताप पंप एचवीएसी प्रणाली का उपयोग प्रारंभ में केवल मध्यम जलवायु में किया जाता था, लेकिन निम्न तापमान के संचालन में सुधार और अधिक कुशल घरों के कारण कम भार के साथ, ये शीतलक जलवायु की लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं; और एक आतंरिक क्षेत्र को शीतल करके विपरीत क्रम में भी कार्य कर सकते हैं।

जल/वाष्प
गर्म जल या वाष्प की स्थिति में, पाइपलाइन का उपयोग ऊष्मा को कक्ष तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अधिकांश आधुनिक तप्त जल वाष्पित्र तापन प्रणालियों (पुराने गुरुत्वाकर्षण-आधारित प्रणाली के विपरीत) में तप्त जल को वितरण प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए परिसंचारक के रूप में एक पाइप होता है। विकिरकों, तप्त जल कुंडल (हाइड्रो-एयर) या अन्य ऊष्मा-स्थानान्तरकों का उपयोग करके ऊष्मा को आसपास की वायु में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकिरकों को दीवारों पर या फर्श पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे फर्श की ऊष्मा उत्पन्न हो सके।

जल के ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के रूप में उपयोग को हाइड्रोनिक्स के रूप में जाना जाता है। नहाने-धोने हेतु तप्त जल की आपूर्ति के लिए तप्त जल, एक सहायक ऊष्मा स्थानान्तरक भी प्रदान कर सकता है।

वायु
तप्त वायु प्रणालियाँ, तप्त वायु की आपूर्ति के लिए वाहक-नलिका प्रणाली का उपयोग करती हैं और धातु या फाइबरग्लास नलिकाओं के माध्यम से वायु को वापस करती हैं। कई प्रणालियाँ वातानुकूलन के लिए एक वाष्पीकारक कुंडली द्वारा शीतल की गई वायु को वितरित करने के लिए समान नलिकाओं का उपयोग करती हैं। सामान्यतः धूल और पराग कणों को हटाने के लिए वायु की आपूर्ति का निस्पंदन, वायु-निस्पंदक माध्यमों द्वारा किया जाता है।

खतरे
घरेलू तापन के लिए भट्ठियों, स्थान ऊष्मकों और वाष्पित्रों के उपयोग से अपूर्ण दहन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य दहन उप-उत्पादों का उत्सर्जन हो सकता है। यह अपूर्ण दहन ऑक्सीजन की अपर्याप्तता के कारण होता है; इसमें विभिन्न प्रदूषणयुक्त ईंधन इनपुट और हानिकारक उप-उत्पाद आउटपुट होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस होती है, जो गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साथ एक बेस्वाद और गंधहीन गैस है।

उचित वायु-संचालन के बिना, कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 पीपीएम (0.1%) की सांद्रता पर घातक हो सकता है। हालांकि, कई सौ पीपीएम पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन सिरदर्द, थकान, मिचली और उल्टी को प्रेरित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त को हीमोग्लोबिन के साथ बाँधकर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन-क्षमता कम हो जाती है। इसके हृदय-सम्बन्धी और तंत्रिका-व्यवहार सम्बन्धी प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताएँ हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड धमनियों के सख्त होने (एथेरोस्क्लेरोसिस) का कारण बन सकती है और हृदयाघात को भी प्रेरित कर सकती है। तंत्रिका-विज्ञान की दृष्टि से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन हाथ से आँखों के समन्वय, दृश्यता और निरंतर प्रदर्शन को कम करता है। यह समय-विभेदन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

वायु-संचालन
वायु-संचालन वह प्रक्रिया है, जिसमें तापमान को नियंत्रित करने या नमी, गंध, धुआँ, ऊष्मा, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया या कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी सम्मिश्रण को हटाने और ऑक्सीजन की पुनःपूर्ति के लिए वायु को किसी भी स्थान में बदला या प्रतिस्थापित किया जाता है। वायु-संचालन प्रायः इमारत के आतंरिक स्थान के लिए बाह्य वायु के ऐच्छिक वितरण को संदर्भित करता है। इमारतों में स्वीकार्य घरेलू वायु गुणवत्ता व्यवस्थित रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। एक इमारत को वायुदार करने की विधियों को यांत्रिक/प्रेरित और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

यांत्रिक या प्रेरित
यांत्रिक या प्रेरित वायु-संचालन, एक वायु-प्रबंधन इकाई (एएचयू) द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका उपयोग घरेलू वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त आर्द्रता, गंध और दूषित पदार्थों को प्रायः बाह्य वायु के साथ तनुता या प्रतिस्थापन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, आर्द्र जलवायु में अतिरिक्त नमी को वायु-संचालित वायु से निष्कासित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

सामान्यतः रसोई और स्नानगृह में गंध और कभी-कभी नमी को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक निकास होते हैं। ऐसी प्रणालियों के संरचना-कारकों में प्रवाह दर (जो पंखे की गति और निकास छिद्र के आकार का एक कार्य है) और ध्वनिक स्तर सम्मिलित होते हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सीधे-चालित पंखे उपलब्ध हैं, जो रखरखाव की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं।

गर्मियों में, छत के पंखे और मेज या फर्श के पंखे निवासियों की त्वचा पर पसीने के वाष्पीकरण को बढ़ाकर कथित तापमान को कम करने के उद्देश्य से एक कक्ष के भीतर वायु का संचार करते हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने के कारण छत से फर्श तक गर्म स्तरीकृत वायु को प्रसारित करके सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए छत के पंखे का उपयोग किया जा सकता है।

प्राकृतिक वायु-संचालन
प्राकृतिक वायु-संचालन, पंखे या अन्य यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किए बिना बाह्य वायु के साथ एक इमारत का वायु-संचालन है। स्थान के छोटे होने और वास्तुकला के अनुमति देने पर यह वायु-संचालन, संचालित खिड़कियों, झिलमिलियों, या रिसाव-छिद्रों के माध्यम से हो सकता है। अमेरिकी तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन अभियंता संस्था (एएसएचआरएई) ने प्राकृतिक वायु-संचालन को खुली खिड़कियों, दरवाजों, ग्रिलों, और अन्य नियोजित भवन आवरण प्रवेशों के माध्यम से वायु के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया है, और यह प्राकृतिक और/या कृत्रिम रूप से उत्पादित दाबांतरों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अधिक जटिल योजनाओं में, गर्म वायु को ऊपर उठने और ऊँचे भवन के निकासों से बाहर (स्टैक प्रभाव) प्रवाहित होने की अनुमति दी जाती है, जिससे बाह्य शीतल वायु नीची इमारतों के निकासों द्वारा खींची जाती है। प्राकृतिक वायु-संचालन योजनाएँ बहुत कम ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्म या आर्द्र जलवायु में, केवल प्राकृतिक वायु-संचालन के माध्यम से ऊष्मीय सुविधा व्यवस्थित रखना संभव नहीं हो सकता है। वातानुकूलन प्रणाली का उपयोग पूर्तिकारक या पूरक के रूप में किया जाता है। वायु-पक्षीय अर्थकारक भी स्थान को स्थैतिक बनाने के लिए बाह्य वायु का उपयोग करते हैं, लेकिन उपयुक्त होने पर शीतल बाह्य वायु को प्रस्तुत और वितरित करने के लिए पंखे, नलिकाओं, अवमंदकों और नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करते हैं।

वायु परिवर्तन दर या वायु परिवर्तन प्रति घंटा (स्थान के आयतन द्वारा विभाजित वायु-संचालन की प्रति घंटा दर), प्राकृतिक वायु-संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए, प्रति घंटे छः वायु परिवर्तन का अर्थ है कि स्थान के आयतन के बराबर नई वायु की मात्रा प्रत्येक दस मिनट में जोड़ी जाती है। मानव सुविधा के लिए प्रति घंटे कम से कम चार वायु परिवर्तन विशिष्ट होते हैं, हालांकि गोदामों में प्रति घंटे केवल दो वायु परिवर्तन ही हो सकते हैं। बहुत अधिक वायु परिवर्तन दर असहज हो सकती है, जैसे एक पवन सुरंग में प्रति घंटे हजारों वायु परिवर्तन होते हैं। भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बार, नाइट क्लब, वाणिज्यिक रसोई के लिए उच्चतम वायु परिवर्तन दर लगभग 30 से 50 वायु परिवर्तन प्रति घंटे होती है।

कक्ष का दाब कक्ष के बाहर के संबंध में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। वायु की आपूर्ति के निष्कासित वायु की मात्रा की तुलना में अधिक होने पर दाब धनात्मक होता है, और यह बाह्य दूषित पदार्थों की घुसपैठ को कम करने के लिए सामान्य होता है।

वायुजनित रोग
प्राकृतिक वायु-संचालन तपेदिक, सामान्य सर्दी, इन्फ्लूएंजा, मेनिन्जाइटिस या कोविड-19 जैसे वायुजनित रोगों के प्रसार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। दरवाजे और खिड़कियाँ खोलना, प्राकृतिक वायु-संचालन को अधिकतम करने की अच्छी विधियाँ हैं, जो महंगे और रखरखाव-आवश्यक यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में वायुजनित संक्रमण के जोखिम को बहुत कम कर देते हैं। ऊँची छत और बड़ी खिड़कियों वाले पुराने शैली के नैदानिक ​​क्षेत्र सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वायु-संचालन की लागत बहुत कम है और यह रखरखाव मुक्त होता है, एवं विशेष रूप से सीमित-संसाधन स्थिरता और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त होता है, जहाँ टीबी और संस्थागत टीबी संचरण का भार सबसे अधिक होता है। जहाँ श्वसन अलगाव मुश्किल होता है और जलवायु अनुमति देती है, उन स्थिरताओं में वायुजनित संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे खोले जाने चाहिए। प्राकृतिक वायु-संचालन के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सस्ता होता है।

वातानुकूलन
एक वातानुकूलन प्रणाली, या समर्थ वातानुकूलक, एक इमारत के सभी या कुछ हिस्सों के लिए शीतलन और/या आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है। वातानुकूलित भवनों में प्रायः सीलबंद खिड़कियाँ होती हैं, क्योंकि खुली खिड़कियाँ उस प्रणाली के विरुद्ध कार्य करती हैं जिसका उद्देश्य निरंतर घरेलू वायु स्थितियों को बनाए रखना होता है। बाहर, ताजी वायु सामान्यतः स्थान वापसी वायु के साथ मिश्रित करने के लिए मिश्रण वायु खंड में एक द्वार द्वारा प्रणाली में खींची जाती है। फिर मिश्रण वायु एक घरेलू या बाह्य ऊष्मा-स्थानान्तरक अनुभाग में प्रवेश करती है जहाँ वायु को ठंडा किया जाता है, फिर इसे धनात्मक वायु दाब बनाने वाले स्थान पर निर्देशित किया जाता है। ताजी वायु से बनी वापसी वायु के प्रतिशत के साथ सामान्यतः इस द्वार के प्रवेश को समायोजित करके हेरफेर किया जा सकता है। विशिष्ट ताजी वायु का सेवन कुल आपूर्ति वायु का लगभग 10% होता है।

ऊष्मा को दूर करके वातानुकूलन और प्रशीतन प्रदान किया जाता है। ऊष्मा को विकिरण, संवहन या चालन के माध्यम से निष्कासित किया जा सकता है। एक प्रशीतन प्रणाली में जल, वायु, बर्फ और कुछ रसायन ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम का कार्य करते हैं, जिन्हें प्रशीतक कहा जाता है। एक प्रशीतक या तो एक ताप पंप प्रणाली में नियोजित होता है जिसमें ऊष्मागतिक प्रशीतन चक्र को संचालित करने के लिए एक संपीडक का उपयोग किया जाता है, या एक मुक्त शीतलन प्रणाली में नियोजित होता है जो एक शीतल प्रशीतक (सामान्यतः जल या एक ग्लाइकोल मिश्रण) को प्रसारित करने के लिए पंपों का उपयोग करता है।

क्षेत्र को शीतल करने के लिए वातानुकूलन अश्व-शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। कम शक्ति वाली वातानुकूलन प्रणाली, विद्युत की बर्बादी और अक्षम उपयोग को बढ़ावा देती है। किसी भी वातानुकूलक को स्थापित करने के लिए पर्याप्त अश्व-शक्ति की आवश्यकता होती है।

प्रशीतन चक्र
प्रशीतन चक्र ठंडा करने के लिए चार आवश्यक तत्वों का उपयोग करता है, जो कंप्रेसर, कंडेनसर, मीटरिंग डिवाइस और वाष्पीकारक हैं।
 * कंप्रेसर के इनलेट पर, प्रणाली के अंदर रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम तापमान, गैसीय अवस्था में होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को उच्च दबाव और तापमान तक पंप करता है।
 * वहां से यह एक हीट एक्सचेंजर (कभी-कभी एक कंडेन्सिंग कॉइल या कंडेनसर कहा जाता है) में प्रवेश करता है, जहां यह बाहर से ऊष्मा खो देता है, ठंडा होता है, और इसके तरल चरण में संघनित होता है।
 * एक विस्तार वाल्व (जिसे मीटरिंग डिवाइस भी कहा जाता है) रेफ्रिजरेंट तरल को उचित दर पर प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करता है।
 * तरल रेफ्रिजरेंट को दूसरे हीट एक्सचेंजर में वापस कर दिया जाता है, जहां इसे वाष्पित होने दिया जाता है, इसलिए हीट एक्सचेंजर को अक्सर वाष्पीकरण कॉइल या वाष्पीकारक कहा जाता है। जैसे ही तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित होता है, यह अंदर की वायु से ऊष्मा को अवशोषित करता है, कंप्रेसर में वापस आ जाता है, और चक्र को दोहराता है। इस प्रक्रिया में, ऊष्मा को घर के अंदर से अवशोषित किया जाता है और बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भवन ठंडा हो जाता है।

परिवर्तनशील जलवायु में, प्रणाली में एक रिवर्सिंग वाल्व शामिल हो सकता है जो सर्दियों में तापन से गर्मियों में ठंडा करने के लिए स्विच करता है। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को उलट कर, हीट पंप प्रशीतन चक्र को कूलिंग से तापन या इसके विपरीत में बदल दिया जाता है। यह एक सुविधा को एक ही उपकरण द्वारा एक ही उपकरण द्वारा और एक ही हार्डवेयर के साथ गर्म और ठंडा करने की अनुमति देता है।

मुक्त शीतलन
मुक्त शीतलन प्रणाली में बहुत अधिक क्षमता हो सकती है, और कभी-कभी मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण के साथ जोड़ दी जाती है ताकि गर्मियों की वातानुकूलन के लिए सर्दी की ठंड का उपयोग किया जा सके। सामान्य भंडारण माध्यम गहरे जलभृत या एक प्राकृतिक भूमिगत चट्टान है जो छोटे-व्यास, हीट-एक्सचेंजर-सुसज्जित बोरहोल के एक समूह के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। छोटे भंडारण वाली कुछ प्रणालियाँ संकर होती हैं, जो शीतलन के मौसम की शुरुआत में मुफ्त शीतलन का उपयोग करती हैं, और बाद में भंडारण से आने वाले संचलन को ठंडा करने के लिए एक ऊष्मा पंप का उपयोग करती हैं। हीट पंप को हीट सिंक से जोड़ा जाता है क्योंकि हीट सिंक स्टोरेज जोड़ा जाता है क्योंकि जब प्रणाली कूलिंग (चार्जिंग के विपरीत) मोड में होता है, तो स्टोरेज हीट सिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग सीजन के दौरान तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

कुछ प्रणालियों में एक "अर्थशास्त्री मोड" शामिल होता है, जिसे कभी-कभी "फ्री-कूलिंग मोड" कहा जाता है। बचत करते समय, नियंत्रण प्रणाली बाहरी वायु के स्पंज को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) खोल देगी और वापसी वायु स्पंज को बंद कर देगी (पूरी तरह या आंशिक रूप से)। इससे प्रणाली को ताजी, बाहरी वायु की आपूर्ति की जाएगी। जब बाहरी वायु मांग की गई ठंडी वायु की तुलना में ठंडी होती है, तो यह शीतलन की यांत्रिक आपूर्ति (आमतौर पर ठंडा पानी या प्रत्यक्ष विस्तार "डीएक्स" इकाई) का उपयोग किए बिना मांग को पूरा करने की अनुमति देगा, इस प्रकार ऊर्जा की बचत होगी। नियंत्रण प्रणाली बाहरी वायु बनाम वापसी वायु के तापमान की तुलना कर सकती है, या यह वायु के उत्साह की तुलना कर सकती है, जैसा कि अक्सर जलवायु में किया जाता है जहां आर्द्रता एक मुद्दा अधिक है। दोनों ही मामलों में, प्रणाली के अर्थशास्त्री मोड में प्रवेश करने के लिए बाहरी वायु वापसी वायु से कम ऊर्जावान होनी चाहिए।

विभाजित प्रणाली की तुलना में संकुलित
सेंट्रल, "ऑल-एयर" वातानुकूलन प्रणाली (या पैकेज प्रणाली) एक संयुक्त आउटडोर कंडेनसर / बाष्पीकरण इकाई के साथ अक्सर उत्तरी अमेरिकी आवासों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से निकालना मुश्किल होता है (एक इमारत में स्थापित इसे प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया) भारी वायु नलिकाओं की आवश्यकता के कारण। (इन स्थितियों में मिनीस्प्लिट डक्टलेस प्रणाली का उपयोग किया जाता है।) उत्तरी अमेरिका के बाहर, पैकेज्ड प्रणाली का उपयोग केवल सीमित अनुप्रयोगों में किया जाता है जिसमें स्टेडियम, थिएटर या प्रदर्शनी हॉल जैसे बड़े घरेलू स्थान शामिल होते हैं।

पैकेज्ड प्रणाली का एक विकल्प स्प्लिट प्रणाली में अलग-अलग घरेलू और आउटडोर कॉइल का उपयोग है। उत्तरी अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में स्प्लिट प्रणाली पसंद किए जाते हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में, स्प्लिट प्रणाली अक्सर आवासीय अनुप्रयोगों में देखे जाते हैं, लेकिन वे छोटे वाणिज्यिक भवनों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। स्प्लिट प्रणाली का उपयोग किया जाता है जहां डक्टवर्क संभव नहीं है या जहां स्पेस कंडीशनिंग दक्षता प्रमुख चिंता का विषय है। डक्टलेस वातानुकूलन प्रणाली के लाभों में आसान इंस्टॉलेशन, नो डक्टवर्क, अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण, नियंत्रण का लचीलापन और शांत संचालन शामिल हैं। अंतरिक्ष कंडीशनिंग में, डक्ट की हानि ऊर्जा खपत के 30% के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मिनीस्प्लिट्स के उपयोग से अंतरिक्ष कंडीशनिंग में ऊर्जा की बचत हो सकती है क्योंकि डक्टिंग से कोई नुकसान नहीं होता है।

स्प्लिट प्रणाली के साथ, बाष्पीकरणकर्ता कॉइल बाहरी इकाई से सीधे वायु को डक्ट करने के बजाय एक घरेलू और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का उपयोग करके रिमोट कंडेनसर यूनिट से जुड़ा होता है। दिशात्मक वेंट के साथ घरेलू इकाइयां दीवारों पर चढ़ती हैं, छत से निलंबित होती हैं, या छत में फिट होती हैं। अन्य घरेलू इकाइयां सीलिंग कैविटी के अंदर माउंट होती हैं ताकि डक्ट की छोटी लंबाई घरेलू यूनिट से कमरे के चारों ओर वेंट या डिफ्यूज़र तक वायु को संभाल सके।

स्प्लिट प्रणाली अधिक कुशल होते हैं और पदचिह्न आमतौर पर पैकेज प्रणाली से छोटा होता है। दूसरी ओर, पैकेज प्रणाली में स्प्लिट प्रणाली की तुलना में थोड़ा कम घरेलू शोर स्तर होता है क्योंकि पंखे की मोटर बाहर स्थित होती है।

निरार्द्रीकरण
एक वातानुकूलन प्रणाली में dehumidification (वायु सुखाने) बाष्पीकरणकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।चूंकि बाष्पीकरणकर्ता ओस प्वाइंट (ओस बिंदु) के नीचे के तापमान पर संचालित होता है, इसलिए वायु मे नमी वाष्पीकरण कॉइल ट्यूब पर संघनित होती है। यह नमी एक पैन में बाष्पीकरणकर्ता के तल पर एकत्र की जाती है और एक केंद्रीय नाली या बाहर जमीन पर पाइपिंग करके हटा दी जाती है।

डीह्यूमिडिफायर एक एयर-कंडीशनर जैसा उपकरण है जो एक कमरे या भवन की आर्द्रता को नियंत्रित करता है।यह अक्सर उन तहखानों में नियोजित किया जाता है जिनमें उनके कम तापमान (और नम फर्श और दीवारों के लिए प्रवृत्ति) के कारण उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। खाद्य रिटेलिंग प्रतिष्ठानों में, बड़े खुले चिलर कैबिनेट आंतरिक वायु को निरार्द्रीकरण करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।इसके विपरीत, एक ह्यूमिडिफायर एक इमारत की आर्द्रता को बढ़ाता है।

रखरखाव
सभी आधुनिक वातानुकूलन प्रणाली, यहां तक ​​कि छोटे विंडो पैकेज इकाइयां, आंतरिक एयर फिल्टर से लैस हैं। ये आम तौर पर हल्के धुंध जैसी सामग्री के होते हैं, और शर्तों के अनुसार इन्हें बदला या धोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च धूल वाले वातावरण में एक इमारत, या प्यारे पालतू जानवरों वाले घर में, इन गंदगी के भार के बिना इमारतों की तुलना में फिल्टर को अधिक बार बदलना होगा। आवश्यकतानुसार इन फ़िल्टरों को बदलने में विफलता कम ताप विनिमय दर में योगदान देगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ ऊर्जा, छोटा उपकरण जीवन, और उच्च ऊर्जा बिल; कम वायु प्रवाह के परिणामस्वरूप आइस्ड-ओवर बाष्पीकरणकर्ता कॉइल हो सकते हैं, जो वायु प्रवाह को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत गंदे या प्लग किए गए फिल्टर तापन चक्र के दौरान अति ताप का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली को नुकसान हो सकता है या आग भी लग सकती है।

क्योंकि एक एयर कंडीशनर घरेलू कॉइल और बाहरी कॉइल के बीच ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, दोनों को साफ रखना चाहिए। इसका मतलब है कि, बाष्पीकरण करने वाले कॉइल पर एयर फिल्टर को बदलने के अलावा, कंडेनसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। कंडेनसर को साफ रखने में विफलता अंततः कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि कंडेनसर कॉइल घरेलू ऊष्मा (बाष्पीकरण द्वारा उठाए गए) और कंप्रेसर को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा दोनों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है।

ऊर्जा दक्षता
एचवीएसी इमारतों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्योंकि भवन क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिशत खपत करता है। 1980 के दशक से, एचवीएसी उपकरण के निर्माता अपने द्वारा निर्मित प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मूल रूप से बढ़ती ऊर्जा लागत से प्रेरित था, और हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से प्रेरित हुआ है। इसके अतिरिक्त, एचवीएसी प्रणाली की दक्षता में सुधार भी अधिभोगी स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अमेरिका में, EPA ने पिछले कुछ वर्षों में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।। एचवीएसी प्रणाली को अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरीके हैं।

तापन ऊर्जा
अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए जल तापन अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक था। आज, मजबूर एयर प्रणाली वातानुकूलन के लिए दोगुना हो सकता है और अधिक लोकप्रिय हैं।

मजबूर वायु प्रणालियों के कुछ लाभ, जो अब चर्चों, स्कूलों और उच्च श्रेणी के घरों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, वे हैं एक कमी स्थापना लागत है, जो पारंपरिक एचवीएसी प्रणाली की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है।
 * बेहतर वातानुकूलन प्रभाव
 * 15-20% तक की ऊर्जा बचत
 * यहां तक कि कंडीशनिंग

ज़ोनड तापन की शुरुआत करके केंद्रीय तापन प्रणाली में ऊर्जा दक्षता में और भी सुधार किया जा सकता है। यह गैर-केंद्रीय तापन प्रणाली के समान ऊष्मा के अधिक दानेदार अनुप्रयोग की अनुमति देता है। ज़ोन कई थर्मोस्टैट्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। वाटर तापन प्रणाली में थर्मोस्टैट्स ज़ोन वाल्व को नियंत्रित करते हैं, और मजबूर वायु प्रणालियों में वे वेंट के अंदर ज़ोन स्पंज को नियंत्रित करते हैं जो वायु के प्रवाह को चुनिंदा रूप से अवरुद्ध करते हैं। इस मामले में, उचित तापमान बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमान हर समय इकाई में भवन को आपूर्ति की जाने वाली ताप ऊर्जा की मांग की गणना करके भवन के ताप को नियंत्रित करने का एक और तरीका है।

ग्राउंड सोर्स हीट पंप
ग्राउंड सोर्स, या जियोथर्मल, हीट पंप सामान्य हीट पंप के समान होते हैं, लेकिन ऊष्मा को बाहरी वायु से या बाहर स्थानांतरित करने के बजाय, वे तापन और वातानुकूलन प्रदान करने के लिए पृथ्वी के स्थिर, यहां तक ​​कि तापमान पर भरोसा करते हैं। कई क्षेत्रों में मौसमी तापमान चरम सीमा का अनुभव होता है, जिसके लिए इमारतों को गर्म या ठंडा करने के लिए बड़ी क्षमता वाले तापन और कूलिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मोंटाना के -57 डिग्री सेल्सियस (-70 डिग्री फारेनहाइट) कम तापमान में एक इमारत को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक ताप पंप प्रणाली या यूएस-57 डिग्री सेल्सियस (134 डिग्री फारेनहाइट) में दर्ज किए गए उच्चतम तापमान में एक इमारत को ठंडा करता है। 1913 में डेथ वैली, कैलिफ़ोर्निया को अंदर और बाहर वायु के तापमान के बीच अत्यधिक अंतर के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि, पृथ्वी की सतह से एक मीटर नीचे, जमीन अपेक्षाकृत स्थिर तापमान पर रहती है। अपेक्षाकृत मध्यम तापमान पृथ्वी के इस बड़े स्रोत का उपयोग करते हुए, तापन या कूलिंग प्रणाली की क्षमता को अक्सर काफी कम किया जा सकता है। हालांकि जमीन का तापमान अक्षांश के अनुसार अलग-अलग होता है, भूमिगत 1.8 मीटर (6 फीट) पर, तापमान आमतौर पर केवल 7 से 24 डिग्री सेल्सियस (45 से 75 डिग्री फारेनहाइट) के बीच होता है।

सौर वातानुकूलन
फोटोवोल्टिक सौर पैनल वातानुकूलन की परिचालन लागत को संभावित रूप से कम करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। पारंपरिक एयर कंडीशनर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करके चलते हैं, और इसलिए, इन इकाइयों के साथ संगत होने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष-वर्तमान सौर ऊर्जा को उलटा करने की आवश्यकता होती है। नई चर-गति वाली डीसी-मोटर इकाइयाँ सौर ऊर्जा को अधिक आसानी से चलाने की अनुमति देती हैं क्योंकि यह रूपांतरण अनावश्यक है, और चूंकि मोटर्स आपूर्ति की गई सौर ऊर्जा (जैसे, क्लाउड कवर के कारण) में विचरण से जुड़े वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशील हैं।

वायु-संचालन एनर्जी रिकवरी
एनर्जी रिकवरी प्रणाली कभी-कभी हीट रिकवरी वायु-संचालन या एनर्जी रिकवरी वायु-संचालन प्रणाली का उपयोग करते हैं जो समाप्त वायु से समझदार या गुप्त ऊष्मा को पुनर्प्राप्त करने के लिए हीट एक्सचेंजर या थैलेपी व्हील्स को नियोजित करते हैं। यह घर के अंदर की बासी वायु से बाहर से आने वाली ताजी वायु में ऊर्जा के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है।

वातानुकूलन ऊर्जा
वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र का प्रदर्शन ऊष्मागतिकी द्वारा सीमित है। [30] ये वातानुकूलन और हीट पंप उपकरण ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के बजाय स्थानांतरित करते हैं, इसलिए थर्मल क्षमता इन उपकरणों के प्रदर्शन का उचित वर्णन नहीं करती है। प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) प्रदर्शन को मापता है, लेकिन इस आयाम रहित उपाय को नहीं अपनाया गया है। इसके बजाय, ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) पारंपरिक रूप से कई एचवीएसी प्रणालियों के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया गया है। EER 35 °C (95 °F) बाहरी तापमान पर आधारित ऊर्जा दक्षता अनुपात है। एक विशिष्ट शीतलन के मौसम में वातानुकूलन उपकरण के प्रदर्शन का अधिक सटीक वर्णन करने के लिए, EER का एक संशोधित संस्करण, मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (SEER), या यूरोप में ईएसईआर का उपयोग किया जाता है। एसईईआर रेटिंग लगातार 35 डिग्री सेल्सियस (95 डिग्री फारेनहाइट) बाहरी तापमान के बजाय मौसमी तापमान औसत पर आधारित होती है। वर्तमान उद्योग न्यूनतम SEER रेटिंग 14 SEER है। इंजीनियरों ने कुछ क्षेत्रों की ओर इशारा किया है जहां मौजूदा हार्डवेयर की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वायु को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पंखे के ब्लेड पर आमतौर पर शीट मेटल से मुहर लगाई जाती है, जो निर्माण की एक किफायती विधि है, लेकिन परिणामस्वरूप वे वायुगतिकीय रूप से कुशल नहीं हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लेड वायु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति को एक तिहाई कम कर सकता है।

मांग नियंत्रित रसोई वायु-संचालन
डिमांड नियंत्रित किचन वायु-संचालन (DCKV) एक व्यावसायिक रसोई में वास्तविक खाना पकाने के भार के जवाब में रसोई के निकास और आपूर्ति वायु की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक भवन नियंत्रण दृष्टिकोण है। पारंपरिक वाणिज्यिक रसोई वायु-संचालन प्रणाली खाना पकाने की गतिविधि की मात्रा से स्वतंत्र 100% पंखे की गति से संचालित होते हैं और DCKV प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है जो महत्वपूर्ण प्रशंसक ऊर्जा और वातानुकूलित वायु बचत प्रदान करता है। स्मार्ट सेंसिंग तकनीक को लागू करके, एग्जॉस्ट और सप्लाई फैन दोनों को मोटर ऊर्जा बचत के लिए एफिनिटी कानून को भुनाने, मेकअप एयर तापन और कूलिंग एनर्जी को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और परिवेशी रसोई शोर के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है।

वायु निस्पंदन और सफाई
वायु की सफाई और निस्पंदन वायु से कणों, दूषित पदार्थों, वाष्प और गैसों को हटा देता है। फ़िल्टर की गई और साफ की गई वायु का उपयोग तापन, वायु-संचालन और वातानुकूलन में किया जाता है। हमारे भवन वातावरण की रक्षा करते समय वायु की सफाई और निस्पंदन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।<ref name="Howard 2003 1-63

स्वच्छ वायु वितरण दर (सीएडीआर) एक स्वच्छ वायु की मात्रा है जो एक एयर क्लीनर एक कमरे या स्थान को प्रदान करता है। सीएडीआर का निर्धारण करते समय, अंतरिक्ष में वायु प्रवाह की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, 30 घन मीटर (1,000 घन फीट) प्रति मिनट की प्रवाह दर और 50% की दक्षता के साथ एक वायु क्लीनर में प्रति मिनट 15 घन मीटर (500 घन फीट) का सीएडीआर होता है। जब हमारे घरेलू वातावरण में वायु की बात आती है तो CADR के साथ, निस्पंदन प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कण या फाइबर के आकार, फिल्टर पैकिंग घनत्व और गहराई, और वायु प्रवाह दर पर निर्भर करता है।

उद्योग और मानक
एचवीएसी उद्योग एक विश्वव्यापी उद्यम है, जिसमें संचालन और रखरखाव, प्रणाली संरचना और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, और शिक्षा और अनुसंधान सहित भूमिकाएं हैं। एचवीएसी उद्योग को ऐतिहासिक रूप से एचवीएसी उपकरण के निर्माताओं द्वारा विनियमित किया गया था, लेकिन HARDI (तापन, एयर-कंडीशनिंग और प्रशीतन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल), ASHRAE, एसएमएसीएनए, एसीसीए (अमेरिका के वातानुकूलन कॉन्ट्रैक्टर्स), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड जैसे विनियमन और मानक संगठन, उद्योग का समर्थन करने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिकल कोड और एएमसीए की स्थापना की गई है। (यूएल एक सर्वव्यापी एजेंसी के रूप में एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और ताप दोनों के लिए एक अनुमान लगाने में प्रारंभिक बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, ऊष्मा भार गणना करने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजी वायु की आवश्यकताओं को विस्तार से खोजना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय
आईएसओ 16813: 2006 आईएसओ निर्माण पर्यावरण मानकों में से एक है। यह पर्यावरण संरचना के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह रहने वालों के लिए एक स्वस्थ घरेलू वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता के लिए पर्यावरणीय संरचना के निर्माण में शामिल विभिन्न दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ISO16813 नए निर्माण और मौजूदा भवनों के रेट्रोफिट पर लागू होता है।

इमारत पर्यावरण संरचना मानक का उद्देश्य है
 * संरचना प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से स्थिरता के मुद्दों से संबंधित बाधाओं को प्रदान करें, संरचना प्रक्रिया की शुरुआत से भवन और संयंत्र जीवन चक्र के साथ-साथ स्वामित्व और संचालन लागत के साथ विचार किया जाना चाहिए;
 * संरचना प्रक्रिया के हर चरण में घरेलू वायु गुणवत्ता, थर्मल आराम, ध्वनिक आराम, दृश्य आराम, ऊर्जा दक्षता और एचवीएसी प्रणाली नियंत्रण के लिए तर्कसंगत मानदंडों के साथ प्रस्तावित संरचना का आकलन करें;
 * संरचना प्रक्रिया के दौरान संरचना के निर्णय और मूल्यांकन को पुनरावृत्त करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, एचवीएसी इंजीनियर आम तौर पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ तापन, रेफ्रिजरेटिंग, और वातानुकूलन इंजीनियर्स (एएसएचआरएई), ईपीए प्रमाणित (एचवीएसी उपकरणों की स्थापना और सेवा के लिए), या स्थानीय रूप से प्रमाणित इंजीनियर जैसे स्पेशल टू चीफ के सदस्य होते हैं। राज्य या कुछ न्यायालयों में शहर द्वारा जारी बॉयलर लाइसेंस। ASHRAE एचवीएसी में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सोसायटी है। क्षेत्रों, अध्यायों और छात्र शाखाओं में संगठित समाज, क्षेत्र के चिकित्सकों और जनता के लाभ के लिए एचवीएसी ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। ASHRAE, उदाहरण के लिए, अनुसंधान और इसकी कई तकनीकी समितियों के माध्यम से नए ज्ञान के विकास में भाग लेने के कई अवसर प्रदान करता है। ये समितियाँ आमतौर पर ASHRAE वार्षिक और शीतकालीन बैठकों में प्रति वर्ष दो बार मिलती हैं। एक लोकप्रिय उत्पाद शो, एएचआर एक्सपो, प्रत्येक शीतकालीन आश्रय बैठक के संयोजन के साथ आयोजित किया गया है। सोसाइटी के लगभग 50,000 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है।

एचवीएसी संरचना के लिए सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मानक ASHRAE डेटा पर आधारित हैं। सबसे लोकप्रिय ASHRAE हैंडबुक के चार खंड फंडामेंटल, प्रशीतन, एचवीएसी एप्लिकेशन और एचवीएसी प्रणाली और उपकरण हैं। चार हैंडबुक के वर्तमान संस्करण नीचे दिखाए गए हैं
 * 2020 ASHRAE हैंडबुक- एचवीएसी प्रणाली और उपकरण
 * 2019 ASHRAE हैंडबुक- एचवीएसी एप्लिकेशन
 * 2018 ASHRAE हैंडबुक- रिफ्रिजरेशन
 * 2017 ASHRAE हैंडबुक- फंडामेंटल

ASHRAE हैंडबुक के प्रत्येक खंड को हर चार साल में अपडेट किया जाता है। फंडामेंटल्स हैंडबुक में तापन और कूलिंग कैलकुलेशन शामिल हैं। डिज़ाइन पेशेवर को डिज़ाइन और देखभाल के मानकों के लिए ASHRAE डेटा से परामर्श करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट बिल्डिंग कोड एचवीएसी डिज़ाइन प्रथाओं पर बहुत कम या कोई जानकारी नहीं देते हैं; हालाँकि, UMC और IMC जैसे कोड में स्थापना आवश्यकताओं पर बहुत अधिक विवरण शामिल हैं। अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्री में SMACNA, ACGIH और तकनीकी व्यापार पत्रिकाओं के आइटम शामिल हैं।

अमेरिकी संरचना मानकों को यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड या अंतर्राष्ट्रीय यांत्रिक कोड में विधायी किया गया है। कुछ राज्यों, काउंटियों या शहरों में, इनमें से किसी भी कोड को विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाया और संशोधित किया जा सकता है। ये कोड 3 साल के कोड विकास चक्र पर क्रमशः इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल ऑफिसर्स (IAPMO) या इंटरनेशनल कोड काउंसिल (ICC) द्वारा अपडेट और प्रकाशित किए जाते हैं। आमतौर पर, स्थानीय भवन परमिट विभागों पर निजी और कुछ सार्वजनिक संपत्तियों पर इन मानकों को लागू करने का आरोप लगाया जाता है।

तकनीशियन
एक एचवीएसी तकनीशियन एक ट्रेडमैन होता है जो तापन, वायु-संचालन, वातानुकूलन और प्रशीतन में माहिर होता है। यूएस में एचवीएसी तकनीशियन औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जहां अधिकांश एसोसिएट डिग्री अर्जित करते हैं। एचवीएसी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण में कक्षा व्याख्यान और व्यावहारिक कार्य शामिल हैं, और इसके बाद एक शिक्षुता हो सकती है जिसमें हाल ही में स्नातक एक पेशेवर एचवीएसी तकनीशियन के साथ अस्थायी अवधि के लिए काम करता है। एचवीएसी तकनीक जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें भी प्रमाणित किया जा सकता है। वातानुकूलन, हीट पंप, गैस तापन और वाणिज्यिक प्रशीतन जैसे क्षेत्र।

यूनाइटेड किंगडम
बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स का चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन एक ऐसा निकाय है जो आवश्यक सेवा (प्रणाली आर्किटेक्चर) को कवर करता है जो इमारतों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल, तापन, वेंटिलेटिंग, वातानुकूलन, प्रशीतन और प्लंबिंग उद्योग शामिल हैं। एक बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर (भवन सेवा इंजीनियर) के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, शैक्षणिक आवश्यकताएं गणित और विज्ञान में जीसीएसई (ए-सी) / मानक ग्रेड (1-3) हैं, जो माप, योजना और सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अक्सर इंजीनियरिंग की एक शाखा में डिग्री चाहते हैं, जैसे कि पर्यावरण इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का निर्माण। CIBSE का पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और इसी तरह इंजीनियरिंग काउंसिल यूके द्वारा एक चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने के लिए, इंजीनियरों को एक प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय में ऑनर्स डिग्री और मास्टर डिग्री भी प्राप्त करनी होगी। CIBSE इसके लिए कई गाइड प्रकाशित करता है। यूके बाजार के लिए प्रासंगिक एचवीएसी संरचना, और आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग भी। इन गाइडों में विभिन्न अनुशंसित डिज़ाइन मानदंड और मानक शामिल हैं, जिनमें से कुछ यूके बिल्डिंग नियमों के भीतर उद्धृत हैं, और इसलिए प्रमुख भवन सेवाओं के कार्यों के लिए एक विधायी आवश्यकता है। मुख्य गाइड हैं: कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के भीतर, गैस, बिजली, पानी, तापन और प्रकाश व्यवस्था, साथ ही साथ कई अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना और रखरखाव की संरचना और देखरेख करना भवन सेवा इंजीनियर का काम है। ये सभी इमारतों को रहने और काम करने के लिए आरामदायक और स्वस्थ स्थान बनाने में मदद करते हैं। बिल्डिंग सर्विसेज एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें 51,000 से अधिक व्यवसाय हैं और रोजगार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2% -3% का प्रतिनिधित्व करता है।
 * गाइड ए: पर्यावरण संरचना
 * गाइड बी: तापन, वेंटिलेटिंग, वातानुकूलन और प्रशीतन
 * गाइड सी: संदर्भ डेटा
 * गाइड डी: इमारतों में परिवहन प्रणाली
 * गाइड ई: फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग
 * गाइड एफ: इमारतों में ऊर्जा दक्षता
 * गाइड जी: पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
 * गाइड एच: बिल्डिंग कंट्रोल प्रणाली
 * गाइड जे: मौसम, सौर और रोशनी डेटा
 * गाइड के: इमारतों में बिजली
 * गाइड एल: स्थिरता
 * गाइड एम: रखरखाव इंजीनियरिंग और प्रबंधन

ऑस्ट्रेलिया
वातानुकूलन एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएमसीए), ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रशीतन, वातानुकूलन एंड तापन (AIRAH), ऑस्ट्रेलियन प्रशीतन मैकेनिकल एसोसिएशन और CIBSE इसके लिए जिम्मेदार हैं।

एशिया
एशियाई वास्तुशिल्प तापमान-नियंत्रण की यूरोपीय विधियों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई तापन परंपरागत रूप से वस्तुओं का तापमान बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि फर्श या सामान जैसे कोटात्सु टेबल और सीधे गर्म लोगों को, जैसा कि आधुनिक काल में, वायु प्रणालियों को संरचना करने पर, पश्चिमी फोकस के विपरीत है।

फिलीपींस
फिलीपीन सोसाइटी ऑफ वेंटिलेटिंग, वातानुकूलन और रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स (PSVARE) फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (PSME) के साथ फिलीपींस में एचवीएसी / MVAC (MVAC का अर्थ "मैकेनिकल वायु-संचालन और वातानुकूलन") के लिए कोड और मानकों पर शासन करता है।

भारत
भारत में एचवीएसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ तापन, रेफ्रिजरेटिंग और वातानुकूलन इंजीनियर्स (ISHRAE) की स्थापना की गई थी। ISHRAE ASHRAE का सहयोगी है। ISHRAE की स्थापना 1981 में नई दिल्ली में हुई थीवायु नियंत्रण)|जलवायु परिवर्तन शमन}} [[File:Rooftop Packaged Units.J और 1989 में बैंगलोर में एक अध्याय शुरू किया गया था। 1989 और 1993 के बीच, भारत के सभी प्रमुख शहरों में ASHRAE अध्याय का गठन किया गया था।

यह भी देखें

 * Air speed (HVAC)
 * Architectural engineering
 * ASHRAE Handbook
 * Auxiliary power unit
 * Electric heating
 * Fan coil unit
 * Glossary of HVAC terms
 * Head-end power
 * Hotel electric power
 * Mechanical engineering
 * Outdoor wood-fired boiler
 * Radiant cooling
 * Sick building syndrome
 * Uniform Codes
 * Uniform Mechanical Code
 * Ventilation (architecture)
 * World Refrigeration Day
 * Wrightsoft