पावर-लाइन संचार

पावर-लाइन संचार (जिसे पावर-लाइन वाहक या पीएलसी के रूप में भी जाना जाता है) संवाहक पर आँकड़े रखता है जिसका उपयोग एसी विद्युतशक्ति का प्रेषण या उपभोक्ताओं को विद्युतशक्ति वितरण के लिए एक साथ किया जाता है।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पावर-लाइन (बिजली लाइन) संचार तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है, गृह स्वचालन से लेकर इंटरनेट एक्सेस (इंटरनेट का उपयोग) तक जिसे अधिकांशतः ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन (बीपीएल) कहा जाता है। अधिकांश पीएलसी प्रौद्योगिकियां खुद को एक प्रकार के तारों तक सीमित करती हैं (जैसे कि एक ही इमारत के भीतर परिसर की वायरिंग), लेकिन कुछ दो स्तरों के बीच पार कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, वितरण नेटवर्क और परिसर की वायरिंग दोनों)। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर संकेत को प्रसारित करने से रोकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़े नेटवर्क बनाने के लिए कई तकनीकों की आवश्यकता होती है। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न आँकड़े दरों और आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है।

बेतार और पावर-लाइन संचार के बीच कई कठिन तकनीकी समस्याएं आम हैं, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले वातावरण में विस्तृत स्पेक्ट्रम रेडियो संकेत है। उदाहरण के लिए, रेडियो व्यतिकरण लंबे समय से अव्यावसायिक रेडियो समूहों की चिंता का विषय रहा है।

मूल बातें
पावर-लाइन संचार प्रणालियां वायरिंग प्रणाली में संग्राहक वाहक संकेत जोड़कर संचालित होती हैं। विभिन्न प्रकार के पावर-लाइन संचार विभिन्न आवृत्ति बैंड का उपयोग करते हैं। चूंकि बिजली वितरण प्रणाली मूल रूप से 50 या 60 हर्ट्ज की विशिष्ट आवृत्तियों पर एसी बिजली के प्रसारण के लिए अभिप्रेत थी, बिजली के तार परिपथ में उच्च आवृत्तियों को ले जाने की सीमित क्षमता होती है। प्रसार समस्या प्रत्येक प्रकार के पावर-लाइन संचार के लिए सीमित कारक है।

पावर-लाइन संचार की आवृत्तियों का निर्धारण करने वाला मुख्य मुद्दा रेडियो सेवाओं के साथ व्यतिकरण को सीमित करने के लिए कानून है। कई राष्ट्र बिना तार वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं जैसे कि वे रेडियो प्रेषित्र हों। इन न्यायालयों में सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज से कम या बिना अनुज्ञापित वाले रेडियो बैंड में बिना अनुज्ञापित वाले उपयोग की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्राधिकार (जैसे यूरोपीय संघ), आगे वायर-लाइन प्रसारण को विनियमित करते हैं। यू.एस. एक उल्लेखनीय अपवाद है, जो सीमित-शक्ति वाले विस्तीर्ण बैंड संकेतों को असीमित तारों में अन्तःक्षेप करने की अनुमति देता है, जब तक कि तारों को मुक्त स्थान में रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया हो।

कई पावर-लाइन संचार मानकों पर आँकड़े दर और दूरी सीमा व्यापक रूप से भिन्न होती है। उच्च-वोल्टेज संचरण लाइनों पर प्रभावित कम-आवृत्ति (लगभग 100-200 किलोहर्ट्ज़) वाहक एक या दो अनुरूप अभिव्यक्ति परिपथ, या टेलीमेट्री और नियंत्रण परिपथ कुछ सौ बिट्स प्रति सेकंड के समतुल्य आँकड़े दर के साथ ले जा सकते हैं, हालाँकि, ये परिपथ कई मील लंबे हो सकते हैं। उच्च आँकड़े दरें सामान्यतः छोटी श्रेणी दर्शाती हैं, एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क प्रति सेकंड लाखों बिट्स पर काम कर रहा है, जो कार्यालय भवन की केवल एक मंजिल को आच्छादित कर सकता है, लेकिन समर्पित नेटवर्क केबलिंग की स्थापना की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

तरंग नियंत्रण
तरंग नियंत्रण एसी लाइन में श्रव्य आवृत्ति टोन जोड़ता है। विशिष्ट आवृत्तियाँ 100 हर्ट्ज़ से 2400 हर्ट्ज़ तक होती हैं। सामान्यतः प्रत्येक जिले की अपनी आवृत्ति होती है, जिससे कि आस-पास के क्षेत्र अप्रभावित रहें। टोन को धीरे-धीरे चालू और बंद करके कोड भेजे जाते हैं। ग्राहक साइट पर उपकरण कोड प्राप्त करते हैं, और ग्राहक उपकरण को बंद और चालू करते हैं। अधिकांशतः डिकोडर एक मानक बिजली मीटर का हिस्सा होता है, और रिले को नियंत्रित करता है। मध्य रात्रि को बिजली मीटर की घड़ियां सेट करने के लिए उपयोगिता कोड भी हैं।

इस तरह, उपयोगिता उपकरण बनाने के लिए पूंजीगत व्यय का 20% तक बचा सकती है। इससे बिजली और ईंधन के उपयोग की लागत कम होती है। ब्राउनआउट्स और आवर्ती तिमिरण को अधिक आसानी से रोका जा सकता है। सह-उत्पादन का उपयोग करने वाले ग्रिड सहायक ग्राहक उपकरण को सक्षम कर सकते हैं जब बिजली के अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करने के लिए जनरेटर चलाए जा रहे हों।

ग्राहकों के लिए झुंझलाहट यह है कि कभी-कभी उपकरण चालू करने का कोड खो जाता है, या बिजली की नियनतरण असुविधाजनक या खतरनाक होती है। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी के दौरान, खतरनाक गर्मी की लहर या जब जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण साइट पर हो। इन स्थितियों को संभालने के लिए, कुछ उपकरणों में बिजली की नियनतरण को रोकने के लिए स्विच सम्मलित होते हैं। "पार्टी स्विच" उत्क्षेप होने पर कुछ मीटर उच्च बिलिंग दर में बदल जाते हैं।

लंबी दौड़, कम आवृत्ति
उपयोगिता कंपनियां रेडियो प्रेषित्र और रिसीवर को एसी पावर ले जाने वाले संवाहक से जोड़ने के लिए विशेष कपलिंग संधारित्र का उपयोग करती हैं। बिजली मीटर अधिकांशतः दसियों वाट की सीमा में रैखिक प्रवर्धक के साथ छोटे ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसी भी पीएलसी प्रणाली का अधिकांश खर्च पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तुलनात्मक रूप से, एक विशेष उद्देश्य एकीकृत परिपथ में एन्कोड और डिकोड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान्यतः छोटा होता है। इस प्रकार जटिल ओएफडीएम मानक अभी भी किफायती हो सकते हैं।

उपयोग की जाने वाली आवृत्तियाँ 24 से 500 किलोहर्ट्ज की सीमा में होती हैं, जिसमें प्रेषित्र शक्ति का स्तर सैकड़ों वाट तक होता है। ये संकेत संवाहक पर, दो संवाहक पर या एक उच्‍च वोल्टता एसी प्रेषण लाइन के सभी तीन संवाहक पर प्रभावित हो सकते हैं। कई पीएलसी चैनलों को एचवी लाइन पर जोड़ा जा सकता है। निस्यंदन उपकरणों को उपकेंद्र पर लागू किया जाता है जिससे कि कैरियर आवृत्ति धारा को स्टेशन तंत्र के माध्यम से बायपास होने से रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर के दोष पीएलसी प्रणाली के पृथक खंडों को प्रभावित न करें। इन परिपथ का उपयोग स्विचगियर के नियंत्रण और प्रेषण लाइनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, रक्षी रिले लाइन को ट्रिप करने के लिए एक पीएलसी चैनल का उपयोग कर सकता है यदि इसके दो टर्मिनलों के बीच कोई खराबी पाई जाती है, लेकिन यदि प्रणाली में कहीं और गलती है तो लाइन को ऑपरेशन में छोड़ दें।

जबकि उपयोगिता कंपनियाँ माइक्रोवेव का उपयोग करती हैं और अब, तेजी से, प्रकाशीय तन्तु केबल उनकी प्राथमिक प्रणाली संचार आवश्यकताओं के लिए, पावर-लाइन वाहक उपकरण अभी भी बैकअप चैनल के रूप में या बहुत ही सरल कम लागत वाली स्थापनाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो प्रकाशीय तन्तु लाइनों को स्थापित करने का आश्वासन नहीं करते हैं।, या जो रेडियो या अन्य संचार के लिए दुर्गम हैं।

पावर-लाइन कैरियर संचार (पीएलसीसी) मुख्य रूप से 110 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट, 400 किलोवोल्ट जैसे उच्च वोल्टेज पर विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युत उपकेंद्र के बीच दूरसंचार, टेली-संरक्षण और टेली-निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है।

इन प्रणालियों में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मॉडुलनआयाम मॉड्यूलेशन है। कैरियर आवृत्ति श्रेणी का उपयोग श्रव्य संकेत, सुरक्षा और पायलट आवृत्ति के लिए किया जाता है। पायलट आवृत्ति श्रव्य श्रेणी में संकेत है जो विफलता का पता लगाने के लिए लगातार प्रसारित होता है।

अभिव्यक्ति संकेत को 300 हर्ट्ज़ से 4000 हर्ट्ज़ श्रेणी में संपीड़ित और निस्यंदन किया जाता है, और यह श्रव्य आवृत्ति वाहक आवृत्ति के साथ मिश्रित होती है। वाहक आवृत्ति को फिर से निस्यंदन, प्रवर्धित और प्रसारित किया जाता है। इन एचएफ वाहक आवृत्तियों की संचरण शक्ति 0 से +32 डीबीडब्ल्यू की सीमा में होगी। यह श्रेणी उपकेंद्र के बीच की दूरी के हिसाब से तय की जाती है।

पीएलसीसी का उपयोग निजी शाखा एक्सचेंजों (पीबीएक्स) को आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है।

प्रेषण नेटवर्क को विभाजित करने और विफलताओं से बचाने के लिए, "तरंग वर्जक" को पावर (प्रेषण) लाइन के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इनमें गुंजयमान परिपथों के एक या एक से अधिक खंड होते हैं, जो उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों (24 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज) को अवरुद्ध करते हैं और विद्युत आवृत्ति धारा (50 हर्ट्ज़ - 60 हर्ट्ज़) से गुजरते हैं। वाहक को स्टेशन उपकरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए अधिकांश बिजली स्टेशनों के स्विचयार्ड में तरंग वर्जक का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक तरंग वर्जक में तड़ित् निवर्तक होता है जो इसे प्रोत्कर्ष वोल्टता से बचाता है।

यूग्मन संधारित्र का उपयोग प्रेषित्र और रिसीवर को उच्च वोल्टेज लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एचवी लाइन के लिए वाहक ऊर्जा के लिए कम प्रतिबाधा पथ प्रदान करता है लेकिन उच्च प्रतिबाधा पथ होने के कारण विद्युत आवृत्ति परिपथ को अवरुद्ध करता है। यूग्मन संधारित्र वोल्टेज मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्र वोल्टेज ट्रांसफार्मर का हिस्सा हो सकता है।

पावर-लाइन कैरियर प्रणाली लंबे समय से कई उपयोगिताओं में पसंदीदा रहे हैं क्योंकि यह उन्हें आँकड़े को बुनियादी ढांचे पर मज़बूती से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है जिसे वे नियंत्रित करते हैं।

पीएलसी कैरियर रिपीटिंग स्टेशन एक सुविधा है, जिस पर पावरलाइन पर पावर-लाइन संचार (पीएलसी) संकेत ताज़ा होता है। इसलिए संकेत को पावरलाइन से निस्यंदन किया जाता है, एक नई वाहक आवृत्ति पर विमॉडुलन और मॉडुलन किया जाता है, और फिर पावरलाइन पर फिर से अन्तःक्षेप किया जाता है। चूंकि पीएलसी संकेत लंबी दूरी (कई सौ किलोमीटर) ले जा सकते हैं, ऐसी सुविधाएं केवल पीएलसी उपकरण का उपयोग करने वाली बहुत लंबी बिजली लाइनों पर सम्मलित होती हैं।

पीएलसी स्वचालित मीटर रीडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है। एक तरफ़ा और दो-तरफ़ा प्रणाली दोनों का दशकों से सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता रहा है। हाल के इतिहास में इस अनुप्रयोग में रुचि काफी हद तक बढ़ी है - इसलिए नहीं कि मैन्युअल प्रक्रिया को स्वचालित करने में रुचि है, बल्कि इसलिए कि प्रणाली को बेहतर नियंत्रण और संचालित करने के लिए सभी मीटर किए गए बिंदुओं से ताज़ा आँकड़े प्राप्त करने में रुचि है। पीएलसी उन्नत पैमाइश अवसंरचना (एएमआई) प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक है।

एक तरफ़ा ( आवक) प्रणाली में, संचार बुनियादी ढाँचे के माध्यम से अंतिम उपकरणों (जैसे मीटर) से "बबल अप" रीडिंग, एक "मास्टर स्टेशन" के लिए जो रीडिंग प्रकाशित करता है। एक-तरफ़ा प्रणाली दो-तरफ़ा प्रणाली की तुलना में कम लागत वाली हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग वातावरण में बदलाव होने पर इसे फिर से समनुरूप करना भी मुश्किल होता है।

दो-तरफ़ा प्रणाली में (जावक और आवक दोनों को समर्थन करते हुए), कमांड्स को मास्टर स्टेशन से अंतिम उपकरणों (मीटर) तक प्रसारित किया जा सकता है - नेटवर्क के पुनर्संरचना की अनुमति देता है, या रीडिंग प्राप्त करने के लिए, या संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, आदि। नेटवर्क के अंत में उपकरण तब एक संदेश के साथ प्रतिक्रिया (आवक) कर सकता है जो वांछित मान रखता है। उपयोगिता उपकेंद्र पर अन्तःक्षेप किए गए जावक संदेश अनुप्रवाह के सभी बिंदुओं पर प्रसारित होंगे। इस प्रकार का प्रसारण संचार प्रणाली को एक साथ कई हजारों उपकरणों तक पहुंचने की अनुमति देता है - जिनमें से सभी को शक्ति के लिए जाना जाता है, और पहले बिजली की नियनतरण के उम्मीदवारों के रूप में पहचाने गए हैं। पीएलसी स्मार्ट ग्रिड का घटक भी हो सकता है।

मध्यम आवृत्ति (100 किलोहर्ट्ज)
इन प्रणालियों का उपयोग अधिकांशतः उन देशों में किया जाता है जहां सामान्य रेडियो के साथ व्यतिकरण करने वाले संकेतों को प्रसारित करना अवैध है। आवृत्तियाँ इतनी कम होती हैं कि उपयोगिता वायरिंग पर भेजे जाने पर वे रेडियो तरंगें शुरू करने में असमर्थ होती हैं।

गृह नियंत्रण (संकीर्ण)
पावर-लाइन संचार तकनीक गृह स्वचालन के लिए गृह के भीतर विद्युत पावर वायरिंग का उपयोग कर सकती है: उदाहरण के लिए, अतिरिक्त नियंत्रण वायरिंग की स्थापना के बिना प्रकाश और उपकरणों का रिमोट कंट्रोल है।

सामान्यतः गृह-नियंत्रण पावर-लाइन संचार उपकरण प्रेषित्र पर घरेलू वायरिंग में 20 और 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच वाहक तरंग में मॉडुलन करके संचालित होते हैं। वाहक को अंकीय संकेत द्वारा संशोधित किया जाता है। प्रणाली में प्रत्येक रिसीवर का पता होता है और इसे व्यक्तिगत रूप से घरेलू वायरिंग पर प्रसारित संकेतों और रिसीवर पर डिकोड करके आदेश किया जा सकता है। इन उपकरणों को या तो नियमित बिजली के बहिर्गम में प्लग किया जा सकता है, या स्थायी रूप से तारयुक्त किया जा सकता है। चूंकि वाहक संकेत एक ही वितरण प्रणाली पर आस-पास के घरों (या अपार्टमेंट) में फैल सकता है, इसलिए इन नियंत्रण योजनाओं में "गृह का पता" होता है जो मालिक को नामित करता है। X10 (उद्योग मानक) के रूप में जानी जाने वाली लोकप्रिय तकनीक का उपयोग 1970 के दशक से किया जा रहा है।

1999 में शुरू की गई यूनिवर्सल पॉवरलाइन बस, पल्स-पोजिशन मॉड्यूलेशन (पीपीएम) का उपयोग करती है। भौतिक परत विधि X10 की तुलना में बहुत भिन्न योजना है। लोनटॉक,  लोनवर्क्स गृह स्वचालन उत्पाद लाइन का हिस्सा है, जिसे कुछ स्वचालन मानकों के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया था।

कम गति संकीर्ण बैंड
बिजली की आपूर्ति व्यापक होने के तुरंत बाद संकीर्ण पावर-लाइन संचार शुरू हुआ। वर्ष 1922 के आसपास टेलीमेट्री उद्देश्यों के लिए 15 से 500 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्तियों के साथ उच्च-तनाव लाइनों पर पहली वाहक आवृत्ति प्रणाली का संचालन शुरू हुआ, और यह जारी है। बेबी अलार्म जैसे उपभोक्ता उत्पाद कम से कम 1940 से उपलब्ध हैं।

1930 के दशक में, मध्यम (10-20 किलोवोल्ट) और निम्न वोल्टेज (240/415 वोल्ट) वितरण प्रणालियों पर तरंग वाहक संकेतन की शुरुआत की गई थी।

रिमोट मीटर रीडिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सस्ते द्वि-दिशात्मक तकनीक के लिए कई वर्षों तक खोज जारी रही। फ्रांसीसी विद्युतशक्ति इलेक्ट्रिकिट डी फ्रांस (ईडीएफ) ने "स्प्रेड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग" या एस-एफएसके नामक प्रणाली को प्रोटोटाइप और मानकीकृत किया। (आईईसी 61334 देखें) अब यह लंबे इतिहास के साथ सरल, कम लागत वाली प्रणाली है, चूंकि इसकी संचरण दर बहुत धीमी है। 1970 के दशक में, टोक्यो विद्युतशक्ति कंपनी ने प्रयोग चलाए जिसमें कई सौ इकाइयों के साथ सफल द्वि-दिशात्मक संचालन की सूचना मिली। प्रणाली अब (2012) व्यापक रूप से इटली और यूरोपीय संघ के कुछ अन्य भागों में उपयोग की जाती है।

जब एसी लाइन शून्य वोल्टेज से गुजरती है तो एस-एफएसके उस समय के आसपास केंद्रित 2, 4 या 8 टन का विस्फोट भेजता है। इस तरह, स्वर अधिकांश रेडियो-आवृत्ति रव को उत्पन्न होने से बचाते हैं। (यह वोल्टेज के उच्चतम बिंदु पर गंदे अवरोधक के लिए आम बात है, और इस प्रकार रव का विस्तृत बैंड विस्फोट उत्पन्न करता है।) अन्य व्यतिकरण से बचने के लिए, रिसीवर केवल की शक्ति को "1" स्वर, केवल "0" स्वर या दोनों की अंतर शक्ति मापकर अपने संकेत रव अनुपात में सुधार कर सकते हैं।। व्यतिकरण से बचने के लिए अलग-अलग जिले अलग-अलग स्वर जोड़े का उपयोग करते हैं। बिट टाइमिंग सामान्यतः यूएआरटी के समान तरह से टोन के बीच की सीमाओं से पुनर्प्राप्त की जाती है। समय मोटे तौर पर पिछले शून्य प्रसंकरण से टाइमर के साथ शून्य प्रसंकरण पर केंद्रित है। एक बिट प्रति टोन स्लॉट के साथ विशिष्ट गति 200 से 1200 बिट प्रति सेकंड है। गति एसी लाइन आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। गति रव से सीमित है, और एसी लाइन के शुन्य प्रसंकरण का कंपन है, जो स्थानीय भार से प्रभावित होता है। ये प्रणाली सामान्यतः द्विदिश होते हैं, दोनों मीटर और केंद्रीय स्टेशन आँकड़े और आदेश भेजते हैं। प्रोटोकॉल के उच्च स्तर में स्टेशन (सामान्यतः स्मार्ट मीटर) पुनःप्रेषण संदेश हो सकते हैं। (आईईसी 61334 देखें)

1980 के दशक के मध्य से, अंकीय संचार तकनीकों और अंकीय संकेत प्रक्रिया की क्षमता का उपयोग करने में रुचि बढ़ी है। ड्राइव विश्वसनीय प्रणाली का उत्पादन करना है जो व्यापक रूप से स्थापित होने के लिए पर्याप्त सस्ता है और बेतार समाधानों के साथ लागत प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। लेकिन संकीर्ण पॉवरलाइन संचार चैनल कई तकनीकी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, एक गणितीय चैनल मॉडल और कार्य का सर्वेक्षण उपलब्ध है।

मुख्य संचार के अनुप्रयोग बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि इस तरह के व्यापक रूप से उपलब्ध माध्यम से अपेक्षित होगा। संकीर्ण बैंड पावर-लाइन संचार का प्राकृतिक अनुप्रयोग विद्युत उपकरण जैसे मीटर, स्विच, हीटर और घरेलू उपकरणों का नियंत्रण और टेलीमेट्री है। कई सक्रिय विकास प्रणाली के दृष्टिकोण से ऐसे अनुप्रयोगों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि ऊर्जा मांग प्रबंधन। इसमें घरेलू उपकरण बुद्धिमानी से अपने संसाधनों के उपयोग का समन्वय करेंगे, उदाहरण के लिए पीक लोड को सीमित करना हैं।

नियंत्रण और टेलीमेट्री अनुप्रयोगों में 'उपयोगिता पक्ष' अनुप्रयोग सम्मलित हैं, जिसमें घरेलू मीटर तक उपयोगिता कंपनी से संबंधित उपकरण और 'उपभोक्ता-पक्ष' अनुप्रयोग सम्मलित हैं, जिसमें उपभोक्ता के परिसर में उपकरण सम्मलित हैं। संभावित उपयोगिता पक्ष अनुप्रयोगों में स्वचालित मीटर रीडिंग(एएमआर), डायनेमिक टैरिफ कंट्रोल, लोड मैनेजमेंट, लोड प्रोफाइल रिकॉर्डिंग, क्रेडिट कंट्रोल, प्री-पेमेंट, रिमोट संपर्क, धोखाधड़ी का पता लगाने और नेटवर्क प्रबंधन सम्मलित हैं, और गैस और पानी को सम्मलित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ओपन स्मार्ट ग्रिड प्रोटोकॉल (ओएसजीपी) स्मार्ट मीटरिंग के लिए सबसे सिद्ध संकीर्ण पीएलसी तकनीकों और प्रोटोकॉल में से एक है। ओएसजीपी पर आधारित और बीपीएसके पीएलसी का उपयोग कर, दुनिया भर में स्थापित और संचालित पांच मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर हैं। ओएसजीपी सहबंध, मूल रूप से 2006 में ईएसएनए के रूप में स्थापित गैर-लाभकारी संघ, ने स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोग के लिए आईएसओ/आईईसी 14908 नियंत्रण नेटवर्किंग मानक के संयोजन में उपयोग किए जाने वाले यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा प्रकाशित विनिर्देशों के परिवार को स्थापित करने के प्रयास का नेतृत्व किया। ओएसजीपी को स्मार्ट मीटर, डायरेक्ट लोड कंट्रोल मॉड्यूल, सोलर पैनल, गेटवे और अन्य स्मार्ट ग्रिड उपकरण के लिए आदेश और कंट्रोल जानकारी की विश्वसनीय और कुशल डिलीवरी प्रदान करने के लिए अनुकूलित किया गया है। ओएसजीपी स्मार्ट ग्रिड की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए ओएसआई प्रोटोकॉल मॉडल पर आधारित आधुनिक, संरचित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

भौतिक स्तर पर, ओएसजीपी वर्तमान में अपने प्रौद्योगिकी मानक के रूप में ईटीएसआई 103 908 का उपयोग करता है। यह 86.232 किलोहर्ट्ज़ +/- 200 पीपीएम के कैरियर टोन का उपयोग करते हुए 3592.98 बीएयूडी पर बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का उपयोग करता है। (ध्यान दें: बिट क्लॉक वाहक का लगभग 1/24 है।) ओएसजीपी अनुप्रयोग स्तर पर, ईटीएसआई टीएस 104 001, एएनएसआई सी 12.19 / एमसी 12.19 / पर आधारित तालिका-उन्मुख आँकड़े संग्रहण प्रदान करता है। 2012 / उपयोगिता उद्योग एंड उपकरण आँकड़े तालिका के लिए आईईईई एसटीडी 1377 मानक और इसकी सेवाओं और पेलोड संपुटीकरण के लिए एएनएसआई सी 12.18 / एमसी12.18 / आईईईई एसटीडी 1701 है। यह मानक और आदेश प्रणाली न केवल स्मार्ट मीटर और संबंधित आँकड़े प्रदान करता है बल्कि अन्य स्मार्ट ग्रिड उपकरणों के लिए सामान्य प्रयोजन के विस्तार के लिए भी प्रदान करता है।

ईडीएफ, फ्रांस की परियोजना में मांग प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग नियंत्रण, रिमोट मीटरिंग और बिलिंग, ग्राहक विशिष्ट टैरिफ अनुकूलन, अनुबंध प्रबंधन, व्यय अनुमान और गैस अनुप्रयोग सुरक्षा सम्मलित है।

कई विशिष्ट आला अनुप्रयोग भी हैं जो टेलीमेट्री के लिए सुविधाजनक आँकड़े लिंक के रूप में गृह के भीतर मुख्य आपूर्ति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यूके और यूरोप में टीवी ऑडियंस मॉनिटरिंग प्रणाली उन उपकरणों के बीच सुविधाजनक आँकड़े पथ के रूप में पावरलाइन संचार का उपयोग करता है जो गृह में विभिन्न कमरों में टीवी देखने की गतिविधि की निगरानी करते हैं और आँकड़े सांद्रक जो टेलीफोन मॉडेम से जुड़ा होता है।

मध्यम-गति संकीर्ण-बैंड
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैरियर (डीएलसी) प्रणाली तकनीक ने 576 किलोबिट प्रति सेकंड तक आँकड़े दर के साथ 9 से 500 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति श्रेणी का उपयोग किया।

पॉवरलाइन्स और इंटरनेट के माध्यम से रीयल-टाइम एनर्जी मैनेजमेंट (आरईएमपीएलआई) नामक परियोजना को यूरोपीय आयोग द्वारा 2003 से 2006 तक वित्त पोषित किया गया था।

अधिक आधुनिक प्रणालियां रेडियो आवृत्ति व्यतिकरण के बिना तेज बिट दर पर आँकड़े भेजने के लिए ओएफडीएम का उपयोग करती हैं। ये धीरे-धीरे भेजने वाले सैकड़ों आँकड़े चैनलों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः वे व्यतिकरण के साथ चैनलों को बंद करके रव को अनुकूलित कर सकते हैं। संचारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत की तुलना में एन्कोडिंग उपकरणों का अतिरिक्त खर्च मामूली है। प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक्स सामान्यतः उच्च शक्ति परिचालन प्रवर्धक, युग्मन ट्रांसफार्मर और बिजली की आपूर्ति होती है। पुराने, धीमे प्रणाली पर समान प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहतर तकनीक के साथ, बेहतर प्रदर्शन बहुत ही किफायती हो सकता है।

2009 में, विक्रेताओं के समूह ने पॉवरलाइन इंटेलिजेंट मीटरिंग इवोल्यूशन (प्राइम) सहबंध का गठन किया। जैसा दिया गया है, भौतिक परत ओएफडीएम है, जिसे 250 किलोहर्ट्ज पर नमूना लिया गया है, जिसमें 42-89 किलोहर्ट्ज से 512 अंतर चरण शिफ्ट कुंजीयन चैनल हैं। इसकी सबसे तेज़ संचरण दर 128.6 किलोबाइट/सेकंड है, जबकि इसकी सबसे मजबूत 21.4 किलोबिट प्रति सेकंड है। यह त्रुटि का पता लगाने और सुधार के लिए दृढ़ कोड का उपयोग करता है। ऊपरी परत सामान्यतः IPv4 होती है।

2011 में, वितरण नेटवर्क ऑपरेटरों (ErDF.29,एनेक्सिस), मीटर विक्रेताओं (सेजकॉम, लैंडिस और गीर) और चिप विक्रेताओं (मैक्सिम इंटीग्रेटेड टे,क्सस उपकरण, एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, रेनेसास) सहित कई कंपनियों ने जी3-पीएलसी को बढ़ावा देने के लिए जी3-पीएलसी सहबंध तकनीकी [18] की स्थापना की। जी3-पीएलसी विद्युत ग्रिड पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे को सक्षम करने के लिए निम्न परत प्रोटोकॉल है। जी3-पीएलसी यूरोप मेंसेनेलेक ए बैंड (35 से 91 किलोहर्ट्ज) या सेनेलेक बी बैंड (98 किलोहर्ट्ज से 122 किलोहर्ट्ज), जापान में एरीब बैंड (155 किलोहर्ट्ज से 403 किलोहर्ट्ज) और एफसीसी (155 किलोहर्ट्ज से 487 किलोहर्ट्ज) अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए काम कर सकता है। )अनुकूली मॉडुलन और टोन मैपिंग के साथ 400 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलिंग की गई तकनीक ओएफडीएम है। त्रुटि का पता लगाने और सुधार एक दृढ़ कोड और रीड-सोलोमन त्रुटि सुधार दोनों द्वारा किया जाता है। आवश्यक मीडिया अभिगम नियंत्रण आईईईई 802.15.4, रेडियो मानक से लिया गया है। प्रोटोकॉल में,  6loडब्ल्यूपीएएन को बाधित वातावरण के लिए  IPv6 इंटरनेट नेटवर्क परत को अनुकूलित करने के लिए चुना गया है जो कि पावर लाइन संचार है। 6loडब्ल्यूपीएएन मैश नेटवर्क LOADng, हेडर कम्प्रेशन, विखंडन और सुरक्षा के आधार पर रूटिंग को एकीकृत करता है। जी3-पीएलसी को उपकरणों के बीच विश्वसनीय और अत्यधिक सुरक्षित संपर्क के आधार पर अत्यधिक मजबूत संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मध्यम वोल्टेज से कम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर को पार करना सम्मलित है। IPv6 के उपयोग के साथ, जी3-पीएलसी मीटर, ग्रिड एक्चुएटर्स और साथ ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच संचार को सक्षम बनाता है। दिसंबर 2011 में, जी3 पीएलसी तकनीक को जिनेवा में आईटीयू में अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में मान्यता दी गई थी जहाँ इसे जी.9903 के रूप में संदर्भित किया गया है, जी3-पीएलसी नेटवर्क के लिए संकीर्ण ऑर्थोगोनल आवृत्ति संभाग बहुभाजन पावर लाइन संचार ट्रांसीवर में संदर्भित किया गया है।

रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण
कभी-कभी पीएलसी का उपयोग बिजली लाइनों पर रेडियो कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता था। एएम रेडियो बैंड में संचालित होने पर, इसे वाहक वर्तमान प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

उच्च आवृत्ति (≥ 1 मेगाहर्ट्ज)
उच्च आवृत्ति संचार संचार के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम के बड़े हिस्से का उपयोग (पुनः) कर सकता है, या तकनीक के आधार पर चुनिंदा (संकीर्ण) बैंड का उपयोग कर सकता है।

होम नेटवर्किंग (लैन)
पावर लाइन संचार का उपयोग घरेलू कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों, और ईथरनेट पोर्ट वाले घरेलू मनोरंजन उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। पावरलाइन उपयोजक गृह में मौजूदा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का उपयोग करके ईथरनेट संपर्क स्थापित करने के लिए पावर बहिर्गम में प्लग इन करता है (निस्यंदन के साथ पावर स्ट्रिप्स पावर लाइन संकेत को अवशोषित कर सकते हैं)। यह उपकरणों को समर्पित नेटवर्क केबल चलाने की असुविधा के बिना आँकड़े साझा करने की अनुमति देता है।

व्यापक रूप से तैनात पावरलाइन नेटवर्किंग मानक एचडी-पीएलसी सहबंध और होमप्लग पावरलाइन सहबंध से हैं। लेकिन होमप्लग पॉवरलाइन सहबंध ने अक्टूबर 2016 में घोषणा की कि वह अपनी गतिविधियों को बंद कर देगा, और सहबंध वेबसाइट (आर्टिकल टाइटल) को बंद कर दिया गया है। एचडी-पीएलसी, और होमप्लग एवी, जो होमप्लग विनिर्देशों का सबसे वर्तमान है,आईईईई 1901 समूह द्वारा 30 दिसंबर 2010 को प्रकाशित उनके मानक के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों के रूप में अपनाया गया था। होमप्लग का अनुमान है कि 45 मिलियन से अधिक होमप्लग उपकरणों को दुनिया भर में तैनात किया गया है। अन्य कंपनियां और संगठन पावर लाइन होम नेटवर्किंग के लिए अलग-अलग विशिष्टताओं का समर्थन करते हैं और इनमें यूनिवर्सल पॉवरलाइन एसोसिएशन, सीकनेक्ट, एक्ससिलॉन और आईटीयू-टी का G.hn विनिर्देश सम्मलित हैं।

गैर-होम नेटवर्किंग (लैन)
आईओटी अनुप्रयोगों के विविधीकरण के साथ, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट सिटी, आदि के क्षेत्र में उच्च स्पष्टता वीडियो आँकड़े और/या उच्च-आवृत्ति सेंसर आँकड़े के प्रसारण जैसे उच्च- चाल आँकड़े संचार की मांग बढ़ रही है। ऐसे उपयोग के मामले, पावर लाइन संचार प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग किया जा सकता है और मौजूदा केबलों का पुन: उपयोग करने का समान लाभ प्रदान करता है।

एचडी-पीएलसी ने बहुपद तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चौथी पीढ़ी की एचडी-पीएलसी तकनीक कई चैनल प्रदान करती है, जो इष्टतम चैनल का चयन करके उच्च गति और लंबी दूरी की संचार को सक्षम बनाती है।

पावर लाइन पर ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन (बीपीएल) ट्रांसफार्मर और ग्राहक बहिर्गम (सामान्यतः 100 से 240 वी) के बीच ट्रांसफार्मर और एसी एलवी (कम वोल्टेज) तारों के बीच मौजूदा एसी एमवी (मध्यम वोल्टेज) विद्युत वितरण तारों पर दो-तरफा आँकड़े संचारित करने की प्रणाली है। ). यह आँकड़े संचार के लिए तारों के समर्पित नेटवर्क के खर्च और बेतार नेटवर्क में एंटेना, रेडियो और राउटर के समर्पित नेटवर्क को बनाए रखने के खर्च से बचा जाता है।

बीपीएल कुछ उसी रेडियो आवृत्ति का उपयोग करता है जिसका उपयोग आकाशवाणी प्रसारण पर रेडियो प्रणाली के लिए किया जाता है। आधुनिक बीपीएल वेवलेट-ओएफडीएम, एफएफटी-ओएफडीएम, या आवृत्ति उछाल वृद्धि तरंग का उपयोग करता है जिससे कि वास्तव में उन आवृत्तियों का उपयोग करने से बचा जा सके, चूंकि 2010 के पूर्व के बीपीएल मानक नहीं थे। इस दृष्टिकोण से बीपीएल की आलोचना पूर्व-ओपेरा, पूर्व-1905 मानकों की है।

बीपीएल ओपेरा मानक मुख्य रूप से यूरोप में आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसका उपयोग कुछ स्थानों (वाशिंगटन द्वीप, डब्ल्यूआई, उदाहरण के लिए) में किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इसका उपयोग स्मार्ट मीटर और लोड प्रबंधन के लिए विद्युत वितरण उपयोगिताओं द्वारा किया जाता है।

आईईईई 1901 (एचडी-पीएलसी, होमप्लग) लैन मानक के अनुसमर्थन और मुख्यधारा के रूटर चिपसेट में इसके व्यापक कार्यान्वयन के बाद से, पुराने बीपीएल मानक इमारत के भीतर एसी बहिर्गम के बीच संचार के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, न ही इमारत और ट्रांसफॉर्मर के बीच जहां एमवी एलवी लाइनों से मिलता है।

अति-उच्च आवृत्ति (≥100 मेगाहर्ट्ज)
पावर लाइन पर भी उच्च सूचना दर प्रसारण अनुप्रस्थ विधा सतह तरंग प्रसार तंत्र के माध्यम से प्रेषित माइक्रोवेव आवृत्तियों के माध्यम से आरएफ का उपयोग करता है जिसके लिए केवल संवाहक की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के कार्यान्वयन को ई-लाइन के रूप में विपणन किया जाता है। ये 2–20 गीगाहर्ट्ज तक कम आवृत्ति बैंड के अतिरिक्त माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। जबकि ये रेडियो खगोल विज्ञान में व्यतिकरण कर सकते हैं जब बाहर उपयोग किया जाता है, नई तारों के बिना प्रकाशीय तन्तु केबलों के साथ प्रतिस्पर्धी गति के फायदे इससे अधिक होने की संभावना है।

ये प्रणालियां प्रत्येक दिशा में 1 गीगाबिट प्रति सेकंड से अधिक सममित और पूर्ण द्वैध संचार का दावा करती हैं। 2.4 और 5.0 गीगाहर्ट्ज बिना अनुज्ञापित वाले बैंड में एक साथ अनुरूप टेलीविजन के साथ कई वाई-फाई चैनल मध्यम वोल्टेज लाइन संवाहक पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अंतर्निहित प्रसार मोड अत्यंत ब्रॉडबैंड (तकनीकी अर्थ में) है, यह 20 मेगाहर्ट्ज - 20 गीगाहर्ट्ज क्षेत्र में कहीं भी काम कर सकता है। चूंकि यह 80 मेगाहर्ट्ज से नीचे तक सीमित नहीं है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति वाले बीपीएल के मामले में होता है, ये प्रणाली अन्य अनुज्ञापित प्राप्त या बिना अनुज्ञापित वाली सेवाओं के साथ साझा स्पेक्ट्रम के उपयोग से जुड़े व्यतिकरण के मुद्दों से बच सकते हैं।

मानक
2010 की शुरुआत में मानकों के दो अलग-अलग सेट पावरलाइन नेटवर्किंग पर लागू होते हैं।

घरों के भीतर, आईईईई 1901 मानक निर्दिष्ट करते हैं कि विश्व स्तर पर मौजूदा एसी तारों को आँकड़े उद्देश्यों के लिए कैसे नियोजित किया जाना चाहिए। आईईईई 1901 में आधारभूत तकनीकों के रूप में एचडी-पीएलसी और होमप्लग एवी सम्मलित हैं। कोई भी आईईईई 1901 उत्पाद सह-अस्तित्व में हो सकता है और एक ही तकनीक का उपयोग करने वाले उत्पादों के बीच पूरी तरह से अंतःसंचालनीय हो सकता है। दूसरी ओर, मध्यम-आवृत्ति वाले घरेलू नियंत्रण उपकरण विभाजित रहते हैं, चूंकि एक्स10 प्रमुख हो जाता है। पावर ग्रिड उपयोग के लिए, आईईईई ने 2013 में आईईईई 1901.2 नामक कम-आवृत्ति (≤ 500 किलोहर्ट्ज) मानक को मंजूरी दी है।

मानक संगठन
कई प्रतिस्पर्धी संगठनों ने विनिर्देशों को विकसित किया है, जिसमें होमप्लग पावरलाइन सहबंध (मृत), यूनिवर्सल पावरलाइन एसोसिएशन (निष्क्रिय) और एचडी-पीएलसी सहबंध सम्मलित हैं। अक्टूबर 2009 को, आईटीयू-टी ने उच्च-स्पीड पावरलाइन, कोएक्स और फोनलाइन संचार के लिए नेटवर्क के मानक के रूप में सिफारिश G.hn/G.9960 को अपनाया। राष्ट्रीय ऊर्जा विपणक संघ (अमेरिकी व्यापार निकाय) भी मानकों की वकालत करने में सम्मलित था।

जुलाई 2009 में, आईईईई पॉवर लाइन संचारमानक समिति ने पावर लाइनों पर ब्रॉडबैंड के लिए अपने ड्राफ्ट मानक को मंजूरी दी। आईईईई 1901 अंतिम मानक 30 दिसंबर 2010 को प्रकाशित किया गया था, और इसमें होमप्लग और एचडी-पीएलसी की विशेषताएं सम्मलित थीं। आईईईई 1901 और आईईईई 1905 के अनुरूप उपकरणों के माध्यम से पावर लाइन संचार  nVoy प्रमाणन द्वारा इंगित किया गया है, जो 2013 में ऐसे उपकरणों के सभी प्रमुख विक्रेताओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान ने आईईईई 1901 (एचडी-पीएलसी, होमप्लग ए वी) और आईटीयू-टी को सम्मलित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्मार्ट ग्रिड के लिए आगे की समीक्षा के अधीन एनआईएसटी द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त मानकों के रूप में G.hn। आईईईई 2013 में आईईईई 1901.2 नामक लंबी दूरी की स्मार्ट ग्रिड के लिए कम आवृत्ति मानक के साथ आया था।

यह भी देखें

 * होमप्लग पॉवरलाइन सहबंध
 * होमपीएनए
 * आईईईई 1901
 * आईईईई 1675-2008
 * केएनएक्स (मानक)
 * पावर लाइन परिनियोजन पर ब्रॉडबैंड की सूची
 * लोनवर्क्स
 * स्मार्ट ग्रिड प्रोटोकॉल खोलें
 * कोक्स सहबंध पर मल्टीमीडिया
 * राष्ट्रीय आपातकालीन अलार्म पुनरावर्तक
 * आवासीय प्रवेश द्वार
 * यूनिवर्सल पॉवरलाइन एसोसिएशन
 * आईईसी 61334
 * एचडी-पीएलसी

आगे की पढाई

 * Powerline Communication: Potential and Critical System, Existing Technologies and Prospects for Future Development http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=34078



बाहरी कड़ियाँ

 * ओएसजीपी Alliance
 * European Telecommunications Standards Institute
 * European Telecommunications Standards Institute