फ्यूज (विद्युत)

इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत अभियंत्रिकी में, फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ (सर्किट) में अत्यधिक धारा (ओवरकरेंट) बहने पर उपकरण की रक्षा करने में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य घटक धातु के तार का बना होता है जिसके कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार पिघल जाता है और इस प्रकार परिपथ में ओवरकरेंट नहीं बह पाता। आप इसे एक तरह से  बलिदान उपकरण भी कह सकते हैं। एक बार जब फ्यूज का संचालन हो जाता है तो यह एक खुले परिपथ की भाँति कार्य करता है, और एक बार उपयोग होने के बाद फ्यूज तार को बदलना आवश्यक होता है।

विद्युत अभियांत्रिकी के शुरुआती समय से ही फ़्यूज़ तार का उपयोग उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए होता रहा हैं। वर्तमान समय में फ्यूज तार अलग अलग डिज़ाइन या आकृति के आने लगे हैं जिनमें विशिष्ट धारा और वोल्टेज रेटिंग होने के साथ साथ ब्रेकिंग क्षमता और प्रतिक्रिया समय भी बहुत कम होता है, जिसके कारण उपकरण को ओवर करेंट की स्थिति में अतिशीघ्र बचाया जा सके। फ़्यूज़ होते ही धारा परिचालन की विशेषताओं को बिना रुकावट के पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चुना जाता है। वायरिंग के नियम के अनुसार विशेष परिपथ के लिए अधिकतम मान वाले फ्यूज तार धारा रेटिंग को परिभाषित करते हैं। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, बेमेल लोड, या डिवाइस की विफलता फ्यूज ऑपरेशन के कुछ कारण हैं। जब एक क्षतिग्रस्त तार जो जमीन से जुड़ा है वह जब धातु के साथ संपर्क बनाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण फ्यूज पिघल जाता है और कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं होता हैं।

फ्यूज एक दोषपूर्ण प्रणाली से बिजली निकालने का एक स्वचालित साधन है, सामान्यतः एडीएस (ADS) (आपूर्ति का स्वचालित विच्छेदन) के लिए संक्षिप्त परिपथ ब्रेकर का उपयोग फ़्यूज़ के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसमें भिन्न-भिन्न विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता हैं।

इतिहास
ब्रेगेट ने टेलीग्राफ स्टेशनों को बिजली गिरने से बचाने के लिए रिड्यूस्ड-सेक्शन वाले सुचालकों के उपयोग का प्रस्ताव दिया, पिघलने से, छोटे तार भवन के अंदर उपकरण और तारों की रक्षा करेंगे। तार या फ़ॉइल फ़्यूज़िबल तत्वों का एक प्रकार है जो 1864 की शुरुआत में टेलीग्राफ केबल और प्रकाश व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था।

1890 में थॉमस एडिसन ने अपने विद्युत वितरण प्रणाली के हिस्से के रूप में फ्यूज का पेटेंट कराया था।

निर्माण
फ्यूज में परिपथ सुचालक की तुलना में धातु की पट्टी या छोटे क्रॉस सेक्शन के तार फ्यूज तत्व होते हैं, यह विद्युत टर्मिनलों की एक जोड़ी और (आमतौर पर) एक गैर-दहनशील आवास से घिरा हुआ है। संरक्षित परिपथ से गुजरने वाले सभी आवेशों को वहन करने के लिए फ्यूज को श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। तत्व का प्रतिरोध धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न करता है। तत्व का आकार और निर्माण (अनुभवजन्य रूप से) निर्धारित है जिससे सामान्य धारा के लिए उत्पन्न ऊष्मा तत्व को उच्च तापमान प्राप्त करने का कारण न बने। यदि बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, तब तत्व एक उच्च तापमान तक बढ़ जाता है और या तो सीधे पिघल जाता है, या फिर फ्यूज के भीतर एक सोल्डर वाले जोड़ को पिघला देता है, जिससे परिपथ खुल जाता है।

फ्यूज तत्व जस्ता, तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम, या इन या अन्य विभिन्न धातुओं के मिश्र धातुओं से बना होता है जिससे स्थिर और अनुमानित विशेषताएं प्रदान की जा सकें। फ्यूज आदर्श रूप से अपनी रेटेड धारा को अनिश्चित काल तक ले जाएगा, और यह थोड़ी अधिक मात्रा में जल्दी पिघल जाता है। तत्व को करंट के मामूली हानिरहित उछाल से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, और संभवतः वर्षों की सेवा के बाद इसे अपने व्यवहार को ऑक्सीकृत या परिवर्तित नहीं करना चाहिए।

ताप प्रभाव को बढ़ाने के लिए फ्यूज तत्वों को आकार दिया जा सकता है। आकार में बड़े फ़्यूज़ में, धारा को धातु की कई पट्टियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। एक दोहरे तत्व वाले फ्यूज में धातु की पट्टी हो सकती है जो शॉर्ट सर्किट पर तुरंत पिघल जाती है, और इसमें कम पिघलने सोल्डर ज्वांइट भी होता है जो शॉर्ट सर्किट की तुलना में कम मूल्यों के दीर्घकालिक अधिभार का जवाब देता है। फ्यूज तत्वों को स्टील या नाइक्रोम तारों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिससे कि तत्व पर कोई दबाव न पड़े, लेकिन तत्व अंशों के वियोग की गति को बढ़ाने के लिए एक स्प्रिंग को शामिल किया जा सकता है।

फ्यूज तत्व हवा से घिरा हो सकता है, या चाप की शमन को गति देने के उद्देश्य से सामग्री से घिरा हो सकता है। सिलिका रेत या गैर-संचालन तरल पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है।

रेटेड धारा In
एक अधिकतम धारा जिसे फ्यूज परिपथ को बाधित किए बिना लगातार संचालित कर सकता है।

समय बनाम धारा विशेषताओं
जिस गति से फ्यूज उड़ता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि फ्यूड किस सामग्री से बनाया गया है। निर्माता धारा और समय का प्लॉट प्रदान कर सकते हैं, उपकरण को चिह्नित करने के लिए आमतौर पर लॉगरिदमिक स्केल पर प्लॉट किया जाता है और यह फ्यूज के ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह सुरक्षात्मक उपकरणों की विशेषताओं के साथ तुलना करने की अनुमति देता है।

ऑपरेटिंग समय एक निश्चित अंतराल नहीं है लेकिन जैसे-जैसे धारा बढ़ती या घटती है। फ़्यूज़ में बहने वाली धारा की तुलना में ऑपरेटिंग समय को विशेष विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मानक फ्यूज को एक सेकंड में खोलने के लिए अपनी रेटेड धारा के दोगुने की आवश्यकता हो सकती है, एक तेज-तर्रार फ्यूज को 0.1 सेकंड में उड़ाने के लिए अपनी रेटेड धारा के दोगुने की आवश्यकता हो सकती है, और धीमी गति से बहने वाले फ्यूज को दो सेकंड के लिए दोगुनी करंट की आवश्यकता हो सकती है।

फ्यूज का चयन, लोड की विशेषताओं पर निर्भर करता है। जब अतिरिक्त धारा प्रवाहित होती है तब अर्धचालक उपकरण तेज या अल्ट्राफास्ट फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अर्धचालक उपकरण तेजी से गर्म होते हैं। सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले फ़्यूज़ सबसे संवेदनशील विद्युत उपकरणों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहां एक ओवरलोड धारा की एक छोटी सी अनावृत्ति भी हानिकारक हो सकती है। सामान्य रूप से तेज़ झटका देने वाला फ़्यूज़ सबसे सामान्य प्रयोजन फ़्यूज़ हैं। एक समय में विलंब फ्यूज (जिसे आवेशरोधी या धीमी गति से बहले वाले फ्यूज के रूप में भी जाना जाता है) को धारा की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्यूज के लिए प्रतिक्रिया किए बिना थोड़े समय के लिए फ्यूज की रेटेड मात्रा से ऊपर हो जाता है। इस प्रकार के फ्यूज का उपयोग मोटर जैसे उपकरणों पर किया जाता है। जो गति में आने के दौरान कई सेकंड तक सामान्य धाराओं से बड़ी धाराएं खींच सकता है।

I2t मान
I2t रेटिंग फ्यूज तत्व द्वारा दिए जाने वाली ऊर्जा की मात्रा से संबंधित होता है और ऐसा तब होता है जब यह विद्युत दोष को खत्म करता है। यह शब्द आमतौर पर शॉर्ट सर्किट स्थितियों में प्रयोग किया जाता है और मूल्यों का उपयोग विद्युत नेटवर्क में समन्वय अध्ययन करने के लिए किया जाता है। I2t पैरामीटर प्रत्येक फ़्यूज़ परिवार के लिए निर्माता डेटा शीट में चार्ट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उपकरणों के साथ फ्यूज ऑपरेशन के समन्वय के लिए, दोनों पिघलने I2t और समाशोधन I2t निर्दिष्ट हैं। पिघलने वाला I2t फ्यूज तत्व को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्लियरिंग I2t किसी फॉल्ट को क्लियर करते समय फ्यूज द्वारा जाने वाली कुल ऊर्जा के समानुपाती होता है। ऊर्जा मुख्य रूप से फ़्यूज़ के साथ-साथ उपलब्ध दोष स्तर और सिस्टम वोल्टेज के लिए धारा और समय पर निर्भर है। चूंकि फ्यूज की I2t रेटिंग उस ऊर्जा के समानुपाती होती है जिससे वह गुजरने देता है, यह गर्मी से थर्मल क्षति का एक उपाय है और चुंबकीय बल जो एक गलती के अंत से उत्पन्न होंगे।

ब्रेकिंग क्षमता
ब्रेकिंग क्षमता अधिकतम करंट है जिसे फ्यूज द्वारा सुरक्षित रूप से बाधित किया जा सकता है। यह संभावित शॉर्ट-सर्किट धारा से अधिक होना चाहिए। लघु फ़्यूज़ की इंटरप्टिंग रेटिंग उनके रेटेड करंट का केवल 10 गुना हो सकती है। छोटे, कम-वोल्टेज के लिए फ़्यूज़, आमतौर पर आवासीय, वायरिंग सिस्टम को आमतौर पर उत्तरी अमेरिकी अभ्यास में 10,000 एम्पीयर को बाधित करने के लिए रेट किया जाता है। वाणिज्यिक या औद्योगिक बिजली प्रणालियों के लिए फ़्यूज़ में उच्च इंटरप्टिंग रेटिंग होनी चाहिए, कुछ कम वोल्टेज करंट के साथ 300,000 एम्पीयर के लिए रेट किए गए उच्च इंटरप्टिंग फ़्यूज़ को सीमित करता है। 115,000 वोल्ट तक के उच्च वोल्टेज उपकरण के लिए फ़्यूज़, परिपथ पर दोष स्तर की कुल स्पष्ट शक्ति (मेगावोल्ट एम्पीयर, एमवीए) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

कुछ फ़्यूज़ को उच्च विच्छेदन क्षमता (HRC) या उच्च ब्रेकिंग क्षमता (HBC) नामित किया गया है और आमतौर पर रेत या इसी तरह की सामग्री से भरे होते हैं।

कम वोल्टेज उच्च ब्रेकिंग क्षमता (एचआरसी) फ़्यूज़ का उपयोग कम वोल्टेज नेटवर्क में मुख्य वितरण बोर्डों के क्षेत्र में किया जाता है जहां एक उच्च संभावित शॉर्ट परिपथ धारा होती है। आम तौर पर ये स्क्रू प्रकार के फ़्यूज़ से बड़े होते हैं, और इनमें फेर्रू कैप या ब्लेड संपर्क होते हैं। उच्च ब्रेकिंग क्षमता फ़्यूज़ को 120 kA की धारा को बाधित करने के लिए रेट किया जा सकता है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एचआरसी फ़्यूज़ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और सार्वजनिक बिजली ग्रिड में भी उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर स्टेशनों, मुख्य वितरण बोर्डों में, या जंक्शन बक्से के निर्माण में और मीटर फ़्यूज़ के रूप में।

कुछ देशों में, जहां इन फ़्यूज़ का उपयोग किया जाता है, वहां उपलब्ध उच्च फॉल्ट करंट के कारण, स्थानीय विनियम केवल प्रशिक्षित कर्मियों को ही इन फ़्यूज़ को बदलने की अनुमति दे सकते हैं। एचआरसी फ्यूज की कुछ किस्मों में विशेष हैंडलिंग विशेषताएं शामिल हैं।

रेटेड वोल्टेज
फ्यूज की वोल्टेज रेटिंग इसके बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, ओपन-परिपथ वोल्टेज क्या होगा। उदाहरण के लिए, 32 वोल्ट पर रेट किया गया एक ग्लास ट्यूब फ्यूज 120 या 230 वी के वोल्टेज स्रोत से करंट को मज़बूती से बाधित नहीं करेगा। यदि 32 वी फ्यूज 120 या 230 वी स्रोत को बाधित करने का प्रयास करता है, तो एक आर्क का परिणाम हो सकता है। कांच की नली के अंदर का प्लाज्मा तब तक धारा प्रवाहित करना जारी रख सकता है जब तक कि धारा उस बिंदु तक कम न हो जाए जहां प्लाज्मा एक अचालक गैस बन जाता है। रेटेड वोल्टेज उस अधिकतम वोल्टेज स्रोत से अधिक होना चाहिए जिसे इसे वियोजित करना होगा। श्रृंखला में फ़्यूज़ को जोड़ने से संयोजन के रेटेड वोल्टेज में वृद्धि नहीं होती है, न ही किसी एक फ़्यूज़ की।

कुछ हज़ार वोल्ट के लिए रेटेड मध्यम वोल्टेज फ़्यूज़ कम वोल्टेज परिपथ पर कभी भी उपयोग नहीं किए जाते हैं, उनकी लागत के कारण और क्योंकि वे परिपथ को ठीक से साफ़ नहीं कर सकते हैं और ऐसा तब होता है जब बहुत कम वोल्टेज पर काम किया जाता है।

वोल्टेज ड्रॉप
निर्माता रेटेड धारा पर फ्यूज में वोल्टेज ड्रॉप निर्दिष्ट कर सकता है। फ्यूज के ठंडे प्रतिरोध और इसके वोल्टेज ड्रॉप मान के बीच सीधा संबंध है। एक बार करंट लगाने के बाद, फ्यूज का प्रतिरोध और वोल्टेज ड्रॉप इसके ऑपरेटिंग तापमान के बढ़ने के साथ लगातार बढ़ेगा यह तब तक है जब तक फ्यूज अंत में थर्मल संतुलन तक नहीं पहुंच जाता। वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर कम वोल्टेज अनुप्रयोगों में फ्यूज का उपयोग करते समय। अधिक पारंपरिक तार प्रकार फ़्यूज़ में वोल्टेज ड्रॉप अक्सर महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन यह अन्य तकनीकों जैसे कि रीसेट करने योग्य (रेसेटेबल) (पीपीटीसी) प्रकार के फ़्यूज़ में महत्वपूर्ण हो सकता है।

तापमान व्युत्पन्न
परिवेश का तापमान फ्यूज के परिचालन मापदंडों को बदल देगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 ए के लिए रेटेड फ्यूज -40 डिग्री सेल्सियस पर 10% या 20% अधिक करंट का संचालन कर सकता है और यह अपने निर्धारित मूल्य के 80% पर 100 डिग्री सेल्सियस पर खुल सकता है। प्रत्येक फ़्यूज़ परिवार के साथ ऑपरेटिंग मान अलग-अलग होंगे और निर्माता डेटा शीट में प्रदान किए जाते हैं।

अंकन
अधिकांश फ़्यूज़ को बॉडी या एंड कैप्स पर मार्किंग के साथ चिह्नित किया जाता है जो उनकी रेटिंग को इंगित करते हैं। सरफेस-माउंट टेक्नोलॉजी "चिप टाइप" फ़्यूज़ में कुछ या कोई निशान नहीं होते हैं, जिससे पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

इसी तरह के समान दिखने वाले फ़्यूज़ में उनके चिह्नों द्वारा पहचाने जाने वाले काफी भिन्न गुण हो सकते हैं। फ्यूज मार्किंग आम तौर पर निम्नलिखित जानकारी देगा, या तो स्पष्ट रूप से पाठ के रूप में, या किसी विशेष प्रकार के लिए अनुमोदन एजेंसी के साथ निहित:
 * फ्यूज की धारा रेटिंग ।
 * वोल्ट फ्यूज की आयु रेटिंग।
 * समय - धारा विशेषता;यानी फ्यूज स्पीड।
 * राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक एजेंसियों द्वारा अनुमोदन।
 * निर्माता / भाग संख्या /श्रृंखला।
 * रेटिंग को रोकना ( ब्रेकिंग क्षमता )

पैकेज और सामग्री
फ़्यूज़ आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं और यह कई अनुप्रयोगों में कार्य करता है, जो उन्हें आसानी से विनिमेय बनाने के लिए मानकीकृत पैकेज लेआउट में निर्मित होते हैं। फ्यूज बॉडी सिरेमिक, ग्लास, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, मोल्डेड माइका (MICA) लैमिनेट्स या मोल्डिंग कंप्रेस्ड फाइबर से बना हो सकता है जो एप्लिकेशन और वोल्टेज क्लास पर निर्भर करता है।

कार्ट्रिज (फेरुले) फ़्यूज़ में एक बेलनाकार बॉडी होती है जिसे मेटल एंड कैप के साथ समाप्त किया जाता है। धारक में गलत फ्यूज रेटिंग के आकस्मिक सम्मिलन को रोकने के लिए कुछ कारतूस फ़्यूज़ विभिन्न आकारों के अंत कैप के साथ निर्मित होते हैं, जो उन्हें एक बोतल का आकार दे रहा है।

कम वोल्टेज पावर परिपथ के लिए फ़्यूज़ में बोल्ट ब्लेड या टैग टर्मिनल हो सकते हैं जो एक फ्यूजहोल्डर को स्क्रू द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कुछ ब्लेड प्रकार के टर्मिनल स्प्रिंग क्लिप द्वारा रखे जाते हैं। ब्लेड प्रकार के फ़्यूज़ को फ़्यूज़ होल्डर से निकालने के लिए अक्सर एक विशेष प्रयोजन चिमटा उपकरण के उपयोग की आवश्यकता होती है।

अक्षय फ़्यूज़ में बदली जाने योग्य फ़्यूज़ तत्व होते हैं, यह फ्यूज बॉडी और टर्मिनलों को फ्यूज ऑपरेशन के बाद क्षतिग्रस्त नहीं होने पर पुन: उपयोग करने की इजाजत देता है।

एक मुद्रित परिपथ बोर्ड में टांका लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए फ़्यूज़ में रेडियल या अक्षीय तार लीड होते हैं। सरफेस माउंट फ़्यूज़ में लीड के बजाय सोल्डर पैड होते हैं।

निष्कासन प्रकार के उच्च-वोल्टेज फ़्यूज़ में फाइबर या ग्लास प्रबलित प्लास्टिक ट्यूब और एक खुला अंत होता है, और फ्यूज तत्व को बदला जा सकता है।

अर्ध संलग्न फ़्यूज़, फ़्यूज़ वायर कैरियर हैं जिसमें फ्यूज़िबल तार को बदला जा सकता है। सटीक फ़्यूज़िंग धारा एक संलग्न फ़्यूज़ की तरह नियंत्रित नहीं होता है, और फ्यूज तार को बदलते समय सही व्यास और सामग्री का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस कारणवश फ़्यूज़ धीरे-धीरे पक्ष से गिर जाते हैं।

ये अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में उपभोक्ता इकाई में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कम आम होते जा रहे हैं। जबकि ग्लास फ़्यूज़ में फ़्यूज़ तत्व का फ़ायदा होता है जो निरीक्षण उद्देश्यों के लिए दिखाई देता है, उनके पास कम ब्रेकिंग क्षमता है (रेटिंग में बाधा डालना), जो आम तौर पर उन्हें 250 वीएसी पर 15 ए या उससे कम के अनुप्रयोगों के लिए प्रतिबंधित करता है। सिरेमिक फ़्यूज़ में उच्च तोड़ने की क्षमता का लाभ होता है, जो उच्च धारा और वोल्टेज वाले परिपथों में उनके उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। फ्यूज बॉडी को रेत से भरने से आर्क को अतिरिक्त ठंडक मिलती है और यह फ्यूज की ब्रेकिंग क्षमता को बढ़ाता है। चाप को बुझाने में सहायता के लिए मध्यम वोल्टेज फ़्यूज़ में तरल भरे लिफाफे हो सकते हैं। कुछ प्रकार के वितरण स्विचगियर उपकरण को भरने वाले तेल में डूबे हुए फ़्यूज़ लिंक का उपयोग करते हैं।

फ्यूज पैकेज में अस्वीकार विशेषताऐं होती है जैसे इनमें पिन, स्लॉट या टैब शामिल हो सकते है। जो आपस में समान दिखने वाले फ़्यूज़ को आपस में बदलने से रोकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर अमेरिकी वर्ग में आरके (RK) फ़्यूज़ के लिए फ़्यूज़ धारकों में एक पिन होता है जो समान दिखने वाले एच (H) वर्ग फ़्यूज़ की स्थापना को रोकता है, जिनकी ब्रेकिंग क्षमता बहुत कम होती है और एक ठोस ब्लेड टर्मिनल जिसमें आरके प्रकार के स्लॉट का अभाव होता है।

आयाम
फ़्यूज़ की अलग-अलग रेटिंग के कारण अदला-बदली को रोकने के लिए फ़्यूज़ को अलग-अलग आकार के बाड़ों के साथ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बोतल स्टाइल फ़्यूज़ विभिन्न कैप व्यास के साथ रेटिंग के बीच अंतर करते हैं। कम रेटिंग के उद्देश्य से परिपथ में उच्च रेटेड फ़्यूज़ को स्थापित करने से रोकने के लिए ऑटोमोटिव ग्लास फ़्यूज़ अलग-अलग लंबाई में बनाए गए थे।

विशेष विशेषताएं
ग्लास कारतूस और प्लग फ़्यूज़ फ़्यूज़िबल तत्व के प्रत्यक्ष निरीक्षण की अनुमति देते हैं। अन्य फ़्यूज़ में अन्य संकेत विधियां शामिल हैं:
 * पिन या स्ट्राइकर पिन इंगित करना - जब तत्व उड़ाया जाता है तो फ्यूज कैप से बाहर निकलता है।
 * डिस्क का संकेत - जब तत्व को उड़ाया जाता है तो एक रंगीन डिस्क (फ्यूज की अंतिम टोपी में लगा फ्लश) बाहर गिर जाता है।
 * एलिमेंट विंडो - फ्यूज बॉडी में निर्मित एक छोटी सी खिड़की जो एक उड़ा हुआ तत्व का दृश्य संकेत प्रदान करती है।
 * बाहरी यात्रा संकेतक - स्ट्राइकर पिन के समान कार्य, लेकिन एक संगत फ्यूज के लिए बाहरी रूप से (क्लिप का उपयोग करके) संलग्न किया जा सकता है।

कुछ फ़्यूज़ फ़्यूज़ बॉडी में एक विशेष प्रयोजन माइक्रो स्विच या रिले यूनिट को फिक्स करने की अनुमति देते हैं। जब फ्यूज तत्व उड़ता है, तो संकेत पिन माइक्रो स्विच या रिले को सक्रिय करने के लिए विस्तारित होता है, जो बदले में एक घटना को ट्रिगर करता है।

मध्यम वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए कुछ फ़्यूज़ दो या तीन अलग बैरल का उपयोग करते हैं और समानांतर में दो या तीन फ्यूज तत्व।

आईईसी (IEC) 60269 फ़्यूज़
के साथ एक स्क्रू-टाइप फ्यूज धारक का क्रॉस सेक्शन

इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन लो-वोल्टेज पावर फ़्यूज़ के लिए मानक 60269 प्रकाशित करता है। मानक चार खंडों में है, जो सामान्य आवश्यकताओं का वर्णन करता है, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए फ़्यूज़, आवासीय अनुप्रयोगों के लिए फ़्यूज़, और अर्धचालक उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ़्यूज़। आईईसी मानक कई राष्ट्रीय मानकों को एकीकृत करता है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में फ़्यूज़ की इंटरचेंज क्षमता में सुधार होता है। आईईसी मानकों को पूरा करने के लिए परीक्षण की गई विभिन्न तकनीकों के सभी फ़्यूज़ इसमें समान समय की धारा विशेषताएं होंगी, जो डिजाइन और रखरखाव को सरल बनाता है।

उल 248 फ़्यूज़ (उत्तरी अमेरिका)
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, 1 केवी एसी रेटिंग के लिए कम वोल्टेज फ़्यूज़ तदानुसार बनाए जाते हैं और ये अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज मानक यूएल (UL) 248 या सामंजस्यपूर्ण कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मानक सी (C) 22.2 नंबर 248 के साथ हैं। यह मानक 1 kV या उससे कम, एसी (AC) या डीसी (DC) रेटेड फ़्यूज़ पर लागू होता है, और यह 200 kA तक की ब्रेकिंग क्षमता के साथ है। ये फ़्यूज़ कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड, पार्ट I सीईसी (CEC), या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, एनएफपीए (NFPA) 70 (एनईसी - NEC) के बाद इंस्टॉलेशन के लिए अभिप्रेत हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका/कनाडा में फ़्यूज़ (और परिपथ ब्रेकर) के लिए मानक एम्पीयर रेटिंग 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175 मानी जाती हैं। 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, और 6000 एम्पीयर। फ़्यूज़ के लिए अतिरिक्त मानक एम्पीयर रेटिंग 1, 3, 6, 10 और 601 हैं।

यूएल 248 में धारा में 19 "भाग" हैं। यूएल 248-1 फ़्यूज़ के लिए सामान्य आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जबकि बाद के हिस्से विशिष्ट फ़्यूज़ आकारों के लिए समर्पित हैं (उदा: कक्षा J के लिए 248-8, कक्षा L के लिए 248-10), या अद्वितीय गुणों वाले फ़्यूज़ की श्रेणियों के लिए (उदा: 248-13 अर्धचालक फ़्यूज़ के लिए, 248-19 फोटोवोल्टिक फ़्यूज़ के लिए)। पूरक भाग (240-x) द्वारा संशोधित को छोड़कर सामान्य आवश्यकताएं (248-1) लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, यूएल 248-19 फोटोवोल्टिक फ़्यूज़ को सामान्य आवश्यकताओं के तहत 1500 वोल्ट, डीसी, बनाम 1000 वोल्ट तक रेट करने की अनुमति देता है।

आईईसी और यूएल नामकरण थोड़ा भिन्न होता है। आईईसी मानक एक "फ्यूज" को एक फ्यूज़िबल लिंक और फ्यूज होल्डर की असेंबली के रूप में संदर्भित करता है। उत्तरी अमेरिकी मानकों में, फ्यूज असेंबली का बदली जाने वाला हिस्सा है, और एक फ्यूज लिंक एक फ्यूज में स्थापना के लिए एक नंगे धातु तत्व होगा।

ऑटोमोटिव फ़्यूज़


ऑटोमोटिव फ़्यूज़ का उपयोग वाहनों के लिए तारों और बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑटोमोटिव फ़्यूज़ कई प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग विद्युत परिपथ के विशिष्ट अनुप्रयोग, वोल्टेज और धारा मांगों पर निर्भर है। ऑटोमोटिव फ़्यूज़ फ़्यूज़ ब्लॉक, इनलाइन फ़्यूज़ होल्डर या फ़्यूज़ क्लिप में लगाए जा सकते हैं। कुछ ऑटोमोटिव फ़्यूज़ कभी-कभी गैर-ऑटोमोटिव विद्युत अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। ऑटोमोटिव फ़्यूज़ के लिए मानक एसएई (SAE) इंटरनेशनल (पहले सोसाइटी ऑफ़ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता था) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

ऑटोमोटिव फ़्यूज़ को चार अलग -अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 * ब्लेड फ़्यूज़
 * ग्लास ट्यूब या बॉश प्रकार
 * फ्यूज़िबल लिंक एस
 * फ्यूज सीमाएं

32 वोल्ट पर रेट किए गए अधिकांश ऑटोमोटिव फ़्यूज़ का उपयोग 24 वोल्ट डीसी और उससे नीचे के परिपथ पर किया जाता है। कुछ वाहन दोहरी 12/42 वी डीसी विद्युत प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसके लिए 58 वी डीसी पर रेटेड फ्यूज की आवश्यकता होगी।

उच्च वोल्टेज फ़्यूज़
115,000 वोल्ट एसी तक के बिजली प्रणालियों पर फ़्यूज़ का उपयोग किया जाता है। हाई-वोल्टेज फ़्यूज़ का उपयोग बिजली मीटरिंग के लिए या छोटे बिजली ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है जहां एक परिपथ ब्रेकर की कीमत वारंट नहीं है। 115 केवी पर एक परिपथ ब्रेकर की लागत बिजली फ़्यूज़ के एक सेट की तुलना में पाँच गुना अधिक हो सकती है, इसलिए परिणामी बचत हजारों डॉलर हो सकती है।

मध्यम-वोल्टेज वितरण प्रणालियों में, 1-3 घरों की सेवा करने वाले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए एक बिजली फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है। पोल-माउंटेड वितरण ट्रांसफार्मर लगभग हमेशा एक फ्यूज़िबल कटआउट द्वारा संरक्षित होते हैं, जिसमें लाइव-लाइन रखरखाव वाले उपकरणों का उपयोग करके फ्यूज तत्व को बदला जा सकता है।

मध्यम-वोल्टेज फ़्यूज़ का उपयोग मोटरों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, संधारित्र बैंक और ट्रांसफार्मर और खुले स्विचबोर्ड पर धातु संलग्न स्विचगियर, या (शायद ही कभी नए डिजाइनों में) में लगाए जा सकते हैं।

निष्कासन फ़्यूज़
बड़े पावर फ़्यूज़ स्थिर और अनुमानित प्रदर्शन प्रदान करने के लिए सिल्वर, कॉपर या टिन से बने फ़्यूज़िबल तत्वों का उपयोग करते हैं। उच्च वोल्टेज निष्कासन फ़्यूज़ फ़्यूज़िबल लिंक को गैस विकसित करने वाले पदार्थों के साथ घेर लेते हैं, जैसे बोरिक एसिड। जब फ्यूज उड़ता है, चाप से गर्मी बोरिक एसिड को बड़ी मात्रा में गैसों को विकसित करने का कारण बनती है। संबंधित उच्च दबाव (अक्सर 100 से अधिक वायुमंडल) और शीतलन गैसें परिणामी चाप को तेजी से बुझाती हैं। फिर गर्म गैसों को फ्यूज के सिरे से विस्फोटक रूप से बाहर निकाल दिया जाता है।

ऐसे फ़्यूज़ का उपयोग केवल बाहर ही किया जा सकता है। पनबिजली संयंत्र के पास एक सबस्टेशन में 115 केवी उच्च वोल्टेज फ्यूज 20 केवी नेटवर्क के लिए पुराना मध्यम वोल्टेज फ्यूज एक स्विच तंत्र को संचालित करने के लिए इस प्रकार के फ़्यूज़ में एक प्रभाव पिन हो सकता है, ताकि किसी एक फ्यूज के फटने पर तीनों फेज बाधित हो जाएं।

हाई पावर फ्यूज का मतलब है कि ये फ्यूज कई किलोएम्पियर को बाधित कर सकते हैं। कुछ निर्माताओं ने 63 kA शॉर्ट-सर्किट करंट के लिए अपने फ़्यूज़ का परीक्षण किया है।

परिपथ ब्रेकर्स के साथ तुलना
फ़्यूज़ में समान रेटिंग के लिए परिपथ ब्रेकर की तुलना में अक्सर कम खर्चीला और सरल होने के फायदे हैं। फ़्यूज़ को एक नए डिवाइस से बदला जाना चाहिए जो केवल ब्रेकर को रीसेट करने से कम सुविधाजनक है और इसलिए लोगों को दोषों की अनदेखी करने से हतोत्साहित करने की संभावना है। दूसरी ओर, पहले परिपथ को अलग किए बिना फ्यूज को बदलना (ज्यादातर बिल्डिंग वायरिंग डिजाइन जो प्रत्येक फ्यूज के लिए अलग-अलग आइसोलेशन स्विच प्रदान नहीं करता है) अपने आप में खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर गलती शॉर्ट सर्किट है।

उच्च टूटने की क्षमता वाले फ़्यूज़ को 600 वोल्ट एसी पर 300,000 एम्पीयर तक सुरक्षित रूप से बाधित करने के लिए रेट किया जा सकता है। उच्च शॉर्ट-सर्किट स्तरों वाले कम वोल्टेज पावर परिपथ में ब्रेकरों की सुरक्षा के लिए कुछ मोल्डेड केस ब्रेकर के आगे विशेष धारा सीमित फ़्यूज़ लागू होते हैं।

धारा-सीमित फ़्यूज़ इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि वे कुल "लेट-थ्रू" ऊर्जा को सीमित कर देते हैं जो परिपथ में गुजरता है, जो डाउनस्ट्रीम उपकरण को नुकसान से बचाने में मदद करता है। ये फ़्यूज़ एसी बिजली आवृत्ति के एक से कम चक्र में खुलते हैं, सर्किट ब्रेकर इस गति से मेल नहीं खा सकते हैं।

रुकावट के दौरान उनके यांत्रिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रकार के परिपथ ब्रेकरों को नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। फ़्यूज़ के साथ ऐसा नहीं है, जो पिघलने की प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं जहां फ्यूज को गलती की स्थिति में संचालित करने के लिए किसी यांत्रिक ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है।

बहु-चरण विद्युत परिपथ में, यदि केवल एक फ्यूज खुलता है, तो शेष चरणों में सामान्य धाराओं से अधिक होगा, और असंतुलित वोल्टेज, मोटरों को संभावित नुकसान के साथ। फ़्यूज़ केवल अतिप्रवाह, या एक हद तक, तापमान से अधिक का बोध कराता है, और यह आमतौर पर अधिक उन्नत सुरक्षात्मक कार्य प्रदान करने के लिए सुरक्षात्मक रिले के साथ स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन।

मध्यम वोल्टेज वितरण फ़्यूज़ के कुछ निर्माता बाहरी सुरक्षात्मक रिले द्वारा संचालित फ़्यूज़ में एक पाइरोटेक्निक उपकरण जोड़कर रिले सुरक्षा के लचीलेपन के साथ फ़्यूज़िबल तत्व की अति-सुरक्षा विशेषताओं को जोड़ते हैं।

घरेलू अनुप्रयोगों के लिए, फ़्यूज़ के विकल्प के रूप में लघु परिपथ ब्रेकर्स (MCB) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उनकी रेटेड धारा संरक्षित किए जाने वाले उपकरणों के लोड करंट और परिवेशी परिचालन तापमान पर निर्भर करता है। वे निम्नलिखित रेटिंग में उपलब्ध हैं: 6ए, 10ए, 16ए, 20ए, 25ए, 32ए, 45ए, 50ए, 63ए, 80ए, 100ए, 125ए।

यूनाइटेड किंगडम
यूके में, पुरानी विद्युत उपभोक्ता इकाई (जिसे फ़्यूज़ बॉक्स भी कहा जाता है) या तो अर्ध संलग्न (रीवायरेबल) फ़्यूज़ (BS 3036) या कार्ट्रिज फ़्यूज़ ((BS 1361)) से सुसज्जित हैं। (फ्यूज तार आमतौर पर उपभोक्ताओं को 5 ए-, 15 ए- की छोटी लंबाई के रूप में आपूर्ति की जाती है। और कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर 30 ए-रेटेड तार।) आधुनिक उपभोक्ता इकाइयों में आमतौर पर फ़्यूज़ के बजाय लघु परिपथ ब्रेकर (एमसीबी) होते हैं, हालांकि कभी-कभी कार्ट्रिज फ़्यूज़ का उपयोग किया जाता है, जैसा कि कुछ अनुप्रयोगों में एमसीबी उपद्रव ट्रिपिंग के लिए प्रवण हैं।

नवीकरणीय फ़्यूज़ (पुन: प्रयोज्य या कारतूस) उपयोगकर्ता प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि धारक (ओवरफ्यूजिंग) में उच्च रेटेड या डबल फ्यूज तत्व (लिंक या तार) डालना आसान है, या मौजूदा वाहक के लिए तांबे के तार या यहां तक ​​​​कि एक पूरी तरह से अलग प्रकार की संचालन वस्तु (सिक्के, हेयरपिन, पेपर क्लिप, नाखून, आदि) के साथ इसे फिट करना। फ़्यूज़ बॉक्स के दुरुपयोग का एक रूप सॉकेट में एक पैसा डालना था, जिसने अति-धारा सुरक्षा को हरा दिया और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। फ्यूज के पूर्ण निरीक्षण के बिना ऐसी छेड़छाड़ दिखाई नहीं देगी। उत्तरी अमेरिका में इस वजह से कभी फ्यूज वायर   का इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि वितरण बोर्डों के लिए अक्षय फ़्यूज़ बनाए जा रहे हैं।

यूके फ्यूज बॉक्स और रीवायरेबल फ़्यूज़वाईलेक्स (Wylex) मानक उपभोक्ता इकाई यूनाइटेड किंगडम में बहुत लोकप्रिय थी जब तक तारों के नियमों ने सॉकेट के लिए अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी) की मांग शुरू नहीं की जो संभवत: समविभव क्षेत्र के बाहर उपकरणों की आपूर्ति कर सकता है। डिजाइन आरसीडी या आरसीबीओएस की फिटिंग की अनुमति नहीं देता है। कुछ वायलेक्स मानक मॉडल मुख्य स्विच के बजाय आरसीडी के साथ बनाए गए थे, लेकिन (पूरे इंस्टॉलेशन की आपूर्ति करने वाली उपभोक्ता इकाइयों के लिए) यह अब वायरिंग विनियम के अनुरूप नहीं है क्योंकि अलार्म सिस्टम आरसीडी-संरक्षित नहीं होने चाहिए। फ़्यूज़ बेस की दो शैलियाँ हैं जिन्हें इन इकाइयों में खराब किया जा सकता है: एक रीवाइरेबल फ्यूजवायर कैरियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया और एक कार्ट्रिज फ़्यूज़ कैरियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में एमसीबी बेस की दोनों शैलियों के लिए बनाए गए हैं। दोनों ही मामलों में, उच्च रेटेड वाहकों के पास व्यापक पिन थे, इसलिए एक वाहक को बिना आधार बदले उच्च रेटेड वाले के लिए नहीं बदला जा सकता है। कार्ट्रिज फ्यूज कैरियर अब डीआईएन-रेल बाड़ों के लिए भी उपलब्ध हैं।

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका में, फ़्यूज़ का उपयोग 1960 से पहले तार वाली इमारतों में किया जाता था। ये एडिसन बेस फ़्यूज़ एडिसन बेस के गरमागरम लैंप के समान फ़्यूज़ सॉकेट में पेंच होंगे। रेटिंग 5, 10, 15, 20, 25 और 30 एम्पीयर थीं। अत्यधिक धारा रेटिंग वाले फ़्यूज़ की स्थापना को रोकने के लिए, बाद में फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ होल्डर सॉकेट में अस्वीकृति सुविधाएँ शामिल थीं, जिसे आमतौर पर रिजेक्शन बेस (टाइप एस फ़्यूज़) के रूप में जाना जाता है जिनका व्यास छोटा होता है जो फ्यूज की रेटिंग के आधार पर भिन्न होता है। इसका मतलब है कि फ़्यूज़ को केवल प्रीसेट (टाइप एस) फ़्यूज़ रेटिंग से बदला जा सकता है। यह एक उत्तरी अमेरिकी, त्रि-राष्ट्रीय मानक है (UL 4248-11; CAN/CSA-C22.2 NO. 4248.11-07 (R2012); और, एनएमएक्स-जे-009/4248/11-एएनसीई)। मौजूदा एडिसन फ़्यूज़ बोर्ड आसानी से केवल रिजेक्शन बेस (टाइप एस) फ़्यूज़ को स्वीकार करने के लिए एक टैम्पर-प्रूफ एडॉप्टर में स्क्रू-इन करके परिवर्तित किया जा सकता है। यह एडेप्टर मौजूदा एडिसन फ्यूज होल्डर में पेंच है, और इसमें निर्दिष्ट प्रकार एस रेटेड फ्यूज को स्वीकार करने के लिए एक छोटा व्यास थ्रेडेड होल है। कुछ कंपनियां रीसेट करने योग्य लघु थर्मल परिपथ ब्रेकर बनाती हैं, जो एक फ्यूज सॉकेट में पेंच हो जाता है।  कुछ संस्थापन इन एडिसन-बेस परिपथ ब्रेकर का उपयोग करते हैं। हालाँकि, आज बिकने वाले ऐसे किसी भी ब्रेकर में एक कमी है। इसे एक परिपथ-ब्रेकर बॉक्स में एक दरवाजे के साथ स्थापित किया जा सकता है। यदि ऐसा है, यदि दरवाजा बंद है, तो दरवाजा ब्रेकर के रीसेट बटन को दबाए रख सकता है। इस स्थिति में, ब्रेकर प्रभावी रूप से बेकार है: यह कोई अति-धारा सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

1950 के दशक में, शाखा के परिपथ की सुरक्षा के लिए नए आवासीय या औद्योगिक निर्माण में फ़्यूज़ को कम वोल्टेज परिपथ ब्रेकर द्वारा हटा दिया गया था।

फ़्यूज़ का व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक मोटर परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है; छोटे अधिभार के लिए, मोटर सुरक्षा परिपथ नियंत्रण संपर्ककर्ता को स्वचालित रूप से खोल देगा, और फ्यूज केवल शॉर्ट परिपथ या अत्यधिक अधिभार के लिए काम करेगा।

श्रृंखला में फ़्यूज़ का समन्वय
जहां बिजली वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर श्रृंखला में कई फ़्यूज़ जुड़े होते हैं, केवल फ्यूज (या अन्य ओवरकुरेंट डिवाइस) को विद्युत रूप से गलती के निकटतम उड़ाना (साफ़) करना वांछनीय है। इस प्रक्रिया को "समन्वय" या "भेदभाव" कहा जाता है और इसके लिए दो फ़्यूज़ की धारा की विशेषताओं को एक सामान्य धारा के आधार पर प्लॉट करने की आवश्यकता हो सकती है। फ़्यूज़ का चयन किया जाता है जिससे आपूर्ति से पहले छोटी शाखा फ्यूज अपने परिपथ को अच्छी तरह से वियोजित कर दे, प्रमुख फ्यूज पिघलना शुरू हो जाए। इस तरह, सामान्य आपूर्ति फ्यूज द्वारा खिलाए गए अन्य परिपथों में न्यूनतम गड़बड़ी के साथ केवल दोषपूर्ण परिपथ द्वारा बाधित होता है।

जहां एक प्रणाली में फ़्यूज़ समान प्रकार के होते हैं, लोड के निकटतम फ़्यूज़ की रेटिंग के बीच अंगूठे के अनुपात का सरल नियम और स्रोत की ओर अगला फ्यूज इस्तेमाल किया जा सकता है।

रीसेट करने योग्य फ़्यूज़
तथाकथित सेल्फ-रिटेटिंग फ़्यूज़ थर्मोप्लास्टिक प्रवाहकीय तत्व का उपयोग करते हैं जिसे एक बहुलक सकारात्मक तापमान गुणांक (PPTC) थर्मिस्टर के रूप में जाना जाता है जो एक अति-धारा स्थिति (डिवाइस प्रतिरोध को बढ़ाकर) के दौरान परिपथ को बाधित करता है। पीपीटीसी (PPTC) थर्मिस्टर स्वयं रीसेट कर रहा है उसमें जब करंट हटा दिया जाता है, तो डिवाइस ठंडा हो जाएगा और कम प्रतिरोध पर वापस आ जाएगा। इन उपकरणों का उपयोग अक्सर एयरोस्पेस/परमाणु अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां प्रतिस्थापन मुश्किल है, या कंप्यूटर मदरबोर्ड पर ताकि छोटा माउस या कीबोर्ड मदरबोर्ड को नुकसान न पहुंचाए।

ऊष्मीय फ़्यूज़


एक ऊष्मीय फ्यूज अक्सर उपभोक्ता उपकरणों में पाया जाता है जैसे कॉफी मेकर, हेयर ड्रायर या छोटे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को पावर देने वाले ट्रांसफार्मर। उनमें एक फ्यूसिबल, तापमान संवेदनशील संरचना होती है जो एक स्प्रिंग संपर्क तंत्र को सामान्य रूप से बंद रखता है। जब आसपास का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, रचना पिघलती है और वसंत संपर्क तंत्र के परिपथ को तोड़ने की अनुमति देता है। इस उपकरण का उपयोग हेयर ड्रायर में आग को रोकने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, हीटर तत्वों को बिजली की आपूर्ति काटकर जब हवा का प्रवाह बाधित होता है (उदाहरण के लिए, ब्लोअर मोटर बंद हो जाती है या हवा का सेवन गलती से अवरुद्ध हो जाता है) थर्मल फ़्यूज़ एक 'एक शॉट', गैर-रीसेट करने योग्य डिवाइस हैं जिसे एक बार सक्रिय (उड़ाने) के बाद बदला जाना चाहिए।

केबल सीमक
एक केबल सीमक एक फ्यूज के समान है, लेकिन केवल कम वोल्टेज बिजली केबलों की सुरक्षा के लिए है। इसका उपयोग उदाहरण के लिए, नेटवर्क में किया जाता है जहां समानांतर में कई केबलों का उपयोग किया जाता है। यह अधिभार संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी जगह पर शॉर्ट परिपथ के संपर्क में आने वाली केबल की सुरक्षा करता है। सीमक की विशेषताएं केबल के आकार के जैसी हैं जिससे केबल तापावरोधन (इंसुलेशन) के क्षतिग्रस्त होने से पहले लिमिटर द्वारा होने वाली गलती को खत्म कर दे।

यूनिकोड प्रतीक
फ्यूज के योजनाबद्ध प्रतीक के लिए यूनिकोड वर्ण, यह विविध तकनीकी ब्लॉक में पाया जाता है,  (⏛) है।