परीक्षण प्रकाश

परीक्षण प्रकाश, परीक्षण लैम्प, वोल्टेज परीक्षक, या मुख्य परीक्षक परीक्षण के अंतर्गत उपकरण के एक भाग में विद्युत की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण का एक भाग है। परीक्षण प्रकाश मल्टीमीटर जैसे मापने वाले उपकरण की तुलना में सरल और कम खर्चीला होता है और प्रायः संवाहक पर वोल्टेज की उपस्थिति की जांच के लिए पर्याप्त होता है। उचित रूप से डिज़ाइन किए गए परीक्षण प्रकाश में उपयोगकर्ता को आकस्मिक विद्युत के झटके से बचाने के लिए सुविधाएँ सम्मिलित हैं। गैर-संपर्क परीक्षण प्रकाश अप्रभावित संवाहकों पर वोल्टेज का पता लगा सकती है।

दो-संपर्क परीक्षण प्रकाश
परीक्षण प्रकाश एक या दो विद्युतरोधी प्रणायक तार से जुड़ा इलेक्ट्रिक लैंप होता है। प्रायः, यह पेचकश का रूप ले लेता है जिसमें पेचकश की नोक के बीच जुड़ा हुआ प्रकाश और एकल प्रणायक होता है जो पेचकस के पीछे की ओर प्रक्षेप करता है। फ्लाइंग प्रणायक को अर्थ (जमीन) संदर्भ से जोड़कर और पेंचकस की नोक को सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करके, प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्धारित की जा सकती है, जिससे सरल दोषों का पता लगाया जा सकता है और उनके मूल कारण का पता लगाया जा सकता है। उच्च वोल्टेज के लिए, 2000 वोल्ट या उससे अधिक के एसी वोल्टेज का पता लगाने के लिए लंबे इंसुलेटिंग हैंडल पर लगे नियॉन ग्लो ट्यूब से युक्त स्टैटिस्कोप का उपयोग किया जा सकता है।

लो-वोल्टेज कार्य के लिए (उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल में), सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला लैम्प एक छोटा, लो-वोल्टेज तापदीप्त प्रकाश बल्ब होता है। ये लैंप सामान्यतः लगभग 12 V पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं; मेन वोल्टेज पर ऑटोमोटिव परीक्षण लैंप का उपयोग लैंप को नष्ट कर देगा और परीक्षणर में शॉर्ट-सर्किट की खराबी का कारण बन सकता है।

कम वोल्टेज के काम के लिए (उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल में), सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला प्रकाश एक छोटा, कम वोल्टेज वाला गरमागरम प्रकाश बल्ब होता है। ये लैंप सामान्यतः लगभग 12 V पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं; मुख्य वोल्टेज पर ऑटोमोटिव परीक्षण लैंप का उपयोग करने से प्रकाश नष्ट हो जाएगा और परीक्षक में शॉर्ट-सर्किट दोष हो सकता है।

लाइन वोल्टेज (मेन्स) के काम के लिए, प्रकाश सामान्यतः एक उपयुक्त गिट्टी रोकनेवाला के साथ श्रृंखला में जुड़ा एक छोटा नीयन प्रकाश होता है। ये लैंप प्रायः 90V से कई सौ वोल्ट तक वोल्टेज की विस्तृत श्रृंखला में काम कर सकते हैं। कुछ स्तिथियों में, कई अलग-अलग लैंपों का उपयोग प्रतिरोधी वोल्टेज विभाजक के साथ किया जाता है ताकि अतिरिक्त लैंपों को हड़ताल करने की अनुमति मिल सके क्योंकि लागू वोल्टेज अधिक बढ़ जाता है। लैंप सबसे कम वोल्टेज से उच्चतम तक के क्रम में लगाए गए हैं, यह न्यूनतम बार ग्राफ वोल्टेज का एक प्राकृतिक संकेत प्रदान करता है।

तापदीप्त बल्बों का उपयोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत में भी किया जा सकता है, और एक प्रशिक्षित तकनीशियन सामान्यतः दीप्ति को कच्चे संकेतक के रूप में उपयोग करके अनुमानित वोल्टेज बता सकता है।

सुरक्षा
हाथ से पकड़ने वाला परीक्षण लैम्प अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता को गतिशील सर्किट के निकट रखता है। गतिशील वायरिंग के साथ गलती से संपर्क होने पर शार्ट सर्किट या विद्युत का झटका लग सकता है। सस्ते या घर के बने परीक्षण लैंप में उच्च-ऊर्जा दोषों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा सम्मिलित नहीं हो सकती है। परीक्षण लैंप की विफलता की जांच करने के लिए, अज्ञात सर्किट का परीक्षण करने से पहले और बाद में परीक्षण लैंप को ज्ञात गतिशील सर्किट से जोड़ने के लिए प्रथागत है।

यूके में, स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी (एचएसई) द्वारा स्थापित दिशानिर्देश परीक्षण लैंप के निर्माण और उपयोग के लिए अनुशंसाएं प्रदान करते हैं। आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए फिंगर गार्ड के साथ, गतिशील टर्मिनलों के न्यूनतम जोखिम के साथ जांच को अच्छी तरह से आवरित किया जाना चाहिए, और अगर परीक्षण लैंप ग्लास बल्ब टूट गया है तो गतिशील तारों को उजागर नहीं करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट के स्तिथि में वितरित ऊर्जा को सीमित करने के लिए, परीक्षण प्रकाश में धारा-सीमित फ़्यूज़ या धारा-सीमित अवरोधक और फ़्यूज़ होना चाहिए। एचएसई दिशानिर्देश परीक्षण प्रकाश के संचालन को मान्य करने के लिए प्रक्रियाओं की भी अनुशंसा करते हैं। जब ज्ञात गतिशील सर्किट उपलब्ध नहीं होता है, तो एक अलग जांच इकाई जो ज्ञात परीक्षण वोल्टेज प्रदान करती है और प्रकाश को रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग सर्किट के परीक्षण से पहले और बाद में प्रकाश के संचालन की पुष्टि के लिए किया जाता है।

क्योंकि परीक्षण लैम्प को संचालित करने के लिए ऊर्जा परीक्षण के तहत सर्किट से खींची जाती है, इस प्रकार के गैर-प्रवर्धित परीक्षण उपकरण का उपयोग करके कुछ उच्च-प्रतिबाधा रिसाव वोल्टेज का पता नहीं लगाया जा सकता है।

एक-संपर्क नियॉन परीक्षण प्रकाश
कम लागत वाला परीक्षण लैंप केवल परीक्षण के तहत सर्किट के एक तरफ से संपर्क करता है और सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर से गुजरने वाली अवांछित धारिता और धारा पर निर्भर करता है। उपकरण में पेचकश का रूप हो सकता है। परीक्षण किए जा रहे संवाहक द्वारा टेस्टर की नोक को छुआ जाता है (उदाहरण के लिए, इसे स्विच में तार पर उपयोग किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिक सॉकेट के छेद में डाला जा सकता है)। नियॉन लैंप प्रकाश में बहुत कम धारा लेता है और इस प्रकार सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर की धारिता का उपयोग पृथ्वी के आधार पर कर सकता है।

स्क्रूड्राइवर-प्रकार के परीक्षण लैंप बहुत सस्ते हैं, लेकिन यूके जीएस 38 की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि शाफ्ट खुला है, तो उपयोगकर्ता के लिए एक झटका खतरा उपस्थित है, और परीक्षक का आंतरिक निर्माण शॉर्ट-सर्किट दोषों के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। रोकनेवाला और प्रकाश श्रृंखला नेटवर्क की विफलता उपयोगकर्ता को परीक्षण के तहत सर्किट के साथ सीधे धातु के संपर्क में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, स्क्रूड्राइवर के अंदर फंसा हुआ पानी उपयोगकर्ता को झटका देने के लिए पर्याप्त लीकेज करंट दे सकता है। यहां तक कि अगर एक आंतरिक शॉर्ट सर्किट उपयोगकर्ता को विद्युत का झटका नहीं देता है, तो परिणामी विद्युत के झटके के परिणामस्वरूप गिरावट या अन्य चोट लग सकती है। प्रकाश नियॉन लैंप के स्ट्राइक वोल्टेज के नीचे कोई संकेत नहीं देता है, और इसलिए कुछ खतरनाक रिसाव की स्थिति का पता नहीं लगा सकता है। चूंकि यह सर्किट को पूरा करने के लिए कैपेसिटेंस पर निर्भर करता है, इसलिए डायरेक्ट-करंट पोटेंशियल को मज़बूती से नहीं दिखाया जा सकता है। यदि पेचकश के उपयोगकर्ता को जमीन से अलग कर दिया जाता है और पास के अन्य जीवित तारों के साथ संधारित्र रूप से जोड़ा जाता है, तो गतिशील सर्किट का परीक्षण करते समय एक गलत ऋणात्मक और एक निष्क्रिय सर्किट का परीक्षण करते समय एक गलत सकारात्मक हो सकता है। दीप्तिदार प्रकाश वाले क्षेत्रों में गलत ऋणात्मक भी हो सकते हैं जो नियॉन दीप्ति को देखने में कठिन बनाते हैं।

संपर्क रहित वोल्टेज संसूचक
प्रवर्धित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षक (अनौपचारिक रूप से विद्युत परीक्षक पेन, परीक्षक पेन या वोल्टेज संसूचक कहा जाता है) केवल संधारित्र धारा पर निर्भर करते हैं, और अनिवार्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा एनर्जी वाली वस्तुओं के आसपास बदलते विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं। इसका मतलब है कि सर्किट के साथ किसी सीधे धातु संपर्क की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता को जमीनी संदर्भ प्रदान करने के लिए हैंडल के शीर्ष को स्पर्श करना चाहिए (जमीन पर अवांछित क्षमता के माध्यम से), जिस बिंदु पर संवाहक का परीक्षण किया जा रहा है, संकेतक एलईडी प्रकाश करेगा या स्पीकर गतिशील होगा। प्रकाश को जलाने और प्रवर्धक को शक्ति देने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति एक छोटी आंतरिक बैटरी द्वारा की जाती है और उपयोगकर्ता के शरीर के माध्यम से प्रवाहित नहीं होती है। जब उपकरण को गतिशील संवाहक के पास रखा जाता है, तो संधारित्र वोल्टेज विभाजक स्थापित होता है, जिसमें संवाहक और सेंसर के बीच परजीवी कैपेसिटेंस और सेंसर के बीच (उपयोगकर्ता के शरीर के माध्यम से) सम्मिलित होता है। जब परीक्षक इस विभाजक के माध्यम से बहने वाले प्रवाह का पता लगाता है, तो यह वोल्टेज की उपस्थिति को इंगित करता है।

कुछ प्रवर्धित परीक्षक पता लगाए गए क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को नापने के लिए एक मजबूत संकेत (तेज प्रकाश या तेज आवाज) देंगे, इस प्रकार सक्रिय वस्तु के स्थान के बारे में कुछ संकेत देते हैं। अन्य परीक्षक केवल ज्ञात विद्युत क्षेत्र का एक सरल चालू/बंद संकेत देते हैं। पेशेवर स्तर के टेस्टर में उपयोगकर्ता को यह आश्वस्त करने की सुविधा भी होगी कि बैटरी और लैंप काम कर रहे हैं।

वोल्टेज डिटेक्टर पेन लाइन-वोल्टेज या लो-वोल्टेज (लगभग 50 वोल्ट) सीमा के लिए बनाए जाते हैं। मेन्स-वोल्टेज डिटेक्शन के लिए अभिप्रेत टेस्टर लो-वोल्टेज कंट्रोल सर्किट पर कोई संकेत नहीं दे सकता है जैसे कि डोरबेल या एचवीएसी कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है।

टोंग एमीटर के विपरीत, जो चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हुए महसूस करते हैं, इन डिटेक्टरों का उपयोग तब भी किया जा सकता है, जब प्रश्न में तार के माध्यम से कोई धारा प्रवाहित न हो क्योंकि वे संवाहक पर एसी वोल्टेज से निकलने वाले वैकल्पिक विद्युत क्षेत्र को महसूस करते हैं।

एक गैर-संपर्क परीक्षक जो विद्युत के क्षेत्रों को महसूस करता है, संरक्षित या बख़्तरबंद केबलों के अंदर वोल्टेज का पता नहीं लगा सकता (फैराडे पिंजरे प्रभाव के कारण एक मौलिक सीमा)। एक और सीमा यह है कि इस विधि से एकदिश धारा वोल्टेज का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एकदिश धारा संधारित्र (स्थिर अवस्था में) से नहीं गुजरता है, इसलिए परीक्षक सक्रिय नहीं होता है।

इस प्रकार के परीक्षकों का उपयोग श्रृंखला में मिनी क्रिसमस प्रकाश से जुड़े तारों पर किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा बल्ब विफल हो गया है और कौन सा सर्किट टूट गया है। जिससे सेट (या इसका एक भाग) प्रकाश नहीं कर रहा है। प्रत्येक बल्ब की नोक पर डिटेक्टर के अंत को इंगित करके, यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या यह अभी भी कम से कम एक तरफ जुड़ा हुआ है। पहला बल्ब जो पंजीकृत नहीं होता है वह संभवतः समस्या वाले बल्ब के ठीक पहले वाला होता है। (जला हुआ बल्ब तब भी उतना ही अच्छा दिखाई देगा, यदि कोई बायपास शंट है जो सर्किट को पूरा करता है।) सेट के प्लग को फ़्लिप करना और इसे आउटलेट में फिर से लगाना इसके बजाय सेट या सर्किट के विपरीत छोर को रजिस्टर करने का कारण बनेगा।

पात्र धारक परीक्षक
पात्र धारक परीक्षक (आउटलेट टेस्टर या सॉकेट टेस्टर) एक आउटलेट में प्लग करता है और कुछ प्रकार की वायरिंग त्रुटियों का पता लगा सकता है। तारों में विशेष त्रुटि तीन प्रकाश के विभिन्न संयोजनों द्वारा दिखायी जाती है। पता लगाने योग्य त्रुटियों में उलटा गर्म/तटस्थ, लापता विद्युत ग्राउंड या तटस्थ, और अन्य सम्मिलित हैं। हालांकि, पावर स्ट्रिप के न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच जुड़े सर्ज प्रोटेक्टिव मेटल-ऑक्साइड वैरिस्टर के माध्यम से लीकेज करंट एक गलत संकेत दे सकता है कि ग्राउंड कनेक्शन उपस्थित है।

निरंतरता परीक्षक प्रकाश
संपर्क समापन या तार निरंतरता के परीक्षण के लिए लैंप और बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि निरंतरता परीक्षक लैंप के उपयोग से पहले सभी सर्किट पूरी तरह से डी-एनर्जीकृत हो जाएं, या प्रकाश नष्ट हो जाएगा। टॉर्च को निरंतरता परीक्षक के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, कभी-कभी एक टॉर्च (मशाल) क्षेत्र-संशोधित या परिक्षण नेतृत्व के साथ फैक्टरी-निर्मित होती है।

यह भी देखें

 * सोलनॉइड वाल्टमीटर

बाहरी संबंध

 * Recall of one model of voltage detector pen