अर्थिंग प्रणाली

एक    अर्थिंग प्रणाली (यूके और आईईसी) या भूसंपर्कन प्रणाली (यूएस) सुरक्षा और कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए एक विद्युत शक्ति प्रणाली के विशिष्ट भागों को   पृष्ठभूमि (बिजली) से जोड़ता है, आमतौर पर पृथ्वी की प्रवाहकीय सतह।     अर्थिंग प्रणाली का चुनाव स्थापना की सुरक्षा और विद्युत चुम्बकीय संगतता को प्रभावित कर सकता है।     अर्थिंग प्रणाली के लिए विनियम देशों के बीच भिन्न होते हैं, हालांकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन (आईईसी) की सिफारिशों का पालन करते हैं। विनियम खानों में, रोगी देखभाल क्षेत्रों में, या औद्योगिक संयंत्रों के खतरनाक क्षेत्रों में     अर्थिंग के लिए विशेष मामलों की पहचान कर सकते हैं।

विद्युत शक्ति प्रणालियों के अतिरिक्त, अन्य प्रणालियों को सुरक्षा या कार्य के लिए भूसंपर्कन की आवश्यकता हो सकती है। बिजली के हमलों से बचाने के लिए लंबी संरचनाओं में बिजली की छड़ें एक प्रणाली के हिस्से के रूप में हो सकती हैं। तारप्रेषण (टेलीग्राफ) रेखाये पृथ्वी को एक परिपथ के एक सुचालक के रूप में उपयोग कर सकती है, जिससे एक लंबे परिपथ पर प्रतिवर्ती तार की स्थापना की लागत बचती है। रेडियो एंटीना को संचालन के लिए विशेष भूसंपर्कन की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही स्थिर बिजली को नियंत्रित करने और बिजली की सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

उद्देश्य
अर्थिंग के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

प्रणाली   अर्थिंग
प्रणाली    अर्थिंग पूरे प्रणाली में विद्युत सुरक्षा का एक उद्देश्य प्रदान करता है जो विद्युत दोष के कारण नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थैतिक निर्माण को रोकना और पास में बिजली गिरने या स्विचिंग के कारण होने वाली बिजली की वृद्धि से बचाव करना है। स्थैतिक निर्माण, उदाहरण के लिए घर्षण से प्रेरित, जैसे कि जब हवा एक रेडियो मास्ट पर उड़ती है, पृथ्वी पर फैल जाती है। बिजली गिरने की स्थिति में, तड़ित रोधक, उछाल बन्दी (सर्ज अरेस्टर) या एसपीडी किसी उपकरण तक पहुँचने से पहले अतिरिक्त धारा को पृथ्वी की ओर मोड़ देगा।

प्रणाली    अर्थिंग भी सभी धातु कर्मण (मेटलवर्क्स) के बीच संभावित अंतर को रोकने के लिए समविभव बंधन की अनुमति देता है। पृथ्वी को एक सामान्य संदर्भ बिंदु के रूप में रखने से विद्युत प्रणाली का संभावित अंतर आपूर्ति विद्युत दाब तक सीमित रहता है।

उपकरण   अर्थिंग
उपकरण    अर्थिंग विद्युत दोष में विद्युत सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपकरण की क्षति और बिजली के झटके के जोखिम को रोकना है। इस प्रकार की     अर्थिंग, तकनीकी रूप से     अर्थिंग नहीं है। जब एक पंक्तिसुचालक से   पृथ्वी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जैसा कि तब होता है जब एक पंक्ति सुचालक एक उपकरण वर्ग I उपकरण में एक पृथ्वी की सतह के साथ संपर्क बनाता है, परिपथ वियोजक या आरसीडी जैसे आपूर्ति (एडीएस) उपकरण का एक स्वचालित वियोग होगा गलती को दूर करने के लिए स्वचालित रूप से सर्किट खोलें।

कार्यात्मक   अर्थिंग
कार्यात्मक    अर्थिंग विद्युत सुरक्षा के अलावा अन्य उद्देश्य प्रदान करता है। उदाहरण के उद्देश्यों में ईएमआई फिल्टर में विद्युत चुंबकीय व्यवधान (ईएमआई) फिल्टरिंग, और एकल-तार पृथ्वी वापसी वितरण प्रणाली में वापसी पथ के रूप में पृथ्वी का उपयोग शामिल है।

लो-विद्युत दाब प्रणाली
कम विद्युत दाब संजाल में, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग को विद्युत शक्ति वितरित करते हैं,    अर्थिंग प्रणाली के अभिकल्पना के लिए मुख्य चिंता उन उपभोक्ताओं की सुरक्षा है जो बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं और बिजली के झटके से उनकी सुरक्षा करते हैं।     अर्थिंग प्रणाली, फ़्यूज़ और अवशिष्ट वर्तमान उपकरणों जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों के संयोजन में, अंततः यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति धातु की वस्तु के संपर्क में नहीं आता है, जिसकी क्षमता व्यक्ति की क्षमता के सापेक्ष एक सुरक्षित सीमा से अधिक है, आमतौर पर लगभग 50 V पर समुच्चय होती है.

अधिकांश विकसित देशों में, 220 V, 230 V, या 240 V सॉकेट्स के साथ भू-संपर्क द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले या बाद में शुरू किए गए थे, हालांकि काफी राष्ट्रीय भिन्नता के साथ। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, जहां आपूर्ति विद्युत दाब केवल 120 वोल्ट है, 1960 के दशक के मध्य से पहले स्थापित पावर निर्गम में आम तौर पर  पृष्ठभूमि (  पृथ्वी) पिन शामिल नहीं होता था। विकासशील दुनिया में, स्थानीय तारों का अभ्यास पृथ्वी से संबंध प्रदान कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

240 V से 690 V से अधिक चरण से तटस्थ (फेज टू न्यूट्रल) विद्युत दाब वाले कम विद्युत दाब वाले बिजली संजाल पर, जो सार्वजनिक रूप से सुलभ संजाल के बजाय ज्यादातर उद्योग, खनन उपकरण और मशीनों में उपयोग किए जाते हैं,    अर्थिंग प्रणाली अभिकल्पना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घरेलू उपयोगकर्ता। 1947 से 1996 तक सीमाओं के लिए (अलग कुकटॉप और ओवन सहित) और 1953 से 1996 तक कपड़े सुखाने वालों के लिए, यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ने मुख्य सेवा चयनक में परिपथ की उत्पत्ति होने पर आपूर्ति तटस्थ तार को जमीन से उपकरण संलग्नक सम्बन्ध के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। प्लग-इन उपकरण और स्थायी रूप से जुड़े उपकरणों के लिए इसकी अनुमति दी गई थी। परिपथ में सामान्य असंतुलन भूमि विद्युत दाब के लिए छोटे उपकरण पैदा करेगा, तटस्थ सुचालक या सम्बन्ध की विफलता उपकरण को जमीन पर 120 वोल्ट पूर्ण करने की अनुमति देगी, एक आसानी से घातक स्थिति। 1996 और एनईसी के नए संस्करण अब इस अभ्यास की अनुमति नहीं देते हैं। इसी तरह के कारणों से, अधिकांश देशों ने अब उपभोक्ता तारों में समर्पित सुरक्षात्मक पृथ्वी सम्बन्ध अनिवार्य कर दिए हैं जो अब लगभग सार्वभौमिक हैं। वितरण संजाल में, जहां सम्बन्ध कम और कम असुरक्षित होते हैं, कई देश पृथ्वी और तटस्थ को सुचालक साझा करने की अनुमति देते हैं।

यदि गलती से सक्रिय वस्तुओं और आपूर्ति सम्बन्ध के बीच गलती पथ कम प्रतिबाधा है, तो गलती का प्रवाह इतना बड़ा होगा कि पृष्ठभूमि गलती को दूर करने के लिए परिपथ अतिप्रवाह सुरक्षा उपकरण (फ्यूज या परिपथ ब्रेकर) खुल जाएगा। जहां    अर्थिंग प्रणाली उपकरण बाड़ों और आपूर्ति रिटर्न (जैसे कि टीटी अलग से     अर्थिंग प्रणाली में) के बीच एक कम-प्रतिबाधा धातु सुचालक प्रदान नहीं करता है, गलती धाराएं छोटी होती हैं, और जरूरी नहीं कि अतिप्रवाह सुरक्षा उपकरण संचालित हो। ऐसे मामले में एक अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण स्थापित किया जाता है ताकि वर्तमान क्षरण का पता लगाया जा सके और परिपथ को बाधित किया जा सके।

आईईसी शब्दावली
अंतर्राष्ट्रीय मानक आईईसी 60364 दो-अक्षर वाले संहिता TN, TT, और IT का उपयोग करते हुए    अर्थिंग व्यवस्था के तीन परिवारों को अलग करता है।

पहला अक्षर पृथ्वी (बिजली) और बिजली आपूर्ति उपकरण (जनित्र या परिवर्तक) के बीच संबंध को इंगित करता है:


 * "T" - पृथ्वी के साथ एक बिंदु का सीधा संबंध (लैटिन: टेरा)
 * "I" - कोई भी बिंदु पृथ्वी से जुड़ा नहीं है (लैटिन: इंसुलातुम), सिवाय शायद एक उच्च प्रतिबाधा के माध्यम से।

दूसरा अक्षर पृथ्वी या संजाल और आपूर्ति किए जा रहे विद्युत उपकरण के बीच संबंध को इंगित करता है:


 * "T" - पृथ्वी का सम्बन्ध पृथ्वी से स्थानीय प्रत्यक्ष सम्बन्ध (लैटिन: टेरा) द्वारा होता है, आमतौर पर पृष्ठभूमि रॉड के माध्यम से।
 * "N" — पृथ्वी सम्बन्ध की आपूर्ति बिजली आपूर्ति संजाल द्वारा की जाती है, या तो तटस्थ सुचालक(TN-S) को अलग से, तटस्थ सुचालक(TN-C), या दोनों (TN-C-S) के साथ जोड़ा जाता है। इन पर नीचे चर्चा की गई है।

TN संजाल के प्रकार
टीएन    अर्थिंग प्रणाली में, विद्युत जनित्र या परिवर्तक में से एक बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होता है, आमतौर पर तीन-चरण प्रणाली में तारा बिंदु। परिवर्तक पर इस पृथ्वी सम्बन्ध के माध्यम से विद्युत उपकरण का शरीर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यह व्यवस्था विशेष रूप से यूरोप में आवासीय और औद्योगिक विद्युत प्रणालियों के लिए एक मौजूदा मानक है।

सुचालक जो उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के उजागर धातु भागों को जोड़ता है उसे सुरक्षात्मक पृथ्वी (पीई; यह भी देखें:पृष्ठभूमि) कहा जाता है। सुचालक जो तीन-चरण प्रणाली में तारा बिंदु से जुड़ता है, या जो एकल-चरण प्रणाली में प्रतिफल विद्युत धारा को वहन करता है, उसे न्यूट्रल (N) कहा जाता है। TN प्रणाली के तीन रूपों को प्रतिष्ठित किया गया है:
 * TN−S: PE और N अलग सुचालक हैं जो केवल बिजली स्रोत के पास एक साथ जुड़े हुए हैं।
 * TN−C: एक संयुक्त PEN सुचालक PE और N सुचालक दोनों के कार्यों को पूरा करता है। (230/400 V प्रणाली पर आमतौर पर केवल वितरण संजाल के लिए उपयोग किया जाता है)
 * TN−C−S: प्रणाली का एक भाग एक संयुक्त PEN सुचालक का उपयोग करता है, जो किसी बिंदु पर अलग-अलग PE और N लाइनों में विभाजित हो जाता है। संयुक्त PEN सुचालकआमतौर पर उपकेंद्र और भवन में प्रवेश बिंदु के बीच होता है, और सेवा प्रमुख में पृथ्वी और तटस्थ अलग हो जाते हैं। यूके में, इस प्रणाली को प्रोटेक्टिव मल्टीपल    अर्थिंग (पीएमई) के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संयुक्त न्यूट्रल-एंड-  पृथ्वी सुचालक को सबसे कम व्यावहारिक मार्ग के माध्यम से स्रोत पर और वितरण संजाल के साथ अंतराल पर स्थानीय पृथ्वी की छड़ से जोड़ने की प्रथा के कारण प्रत्येक परिसर में, इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रणाली     अर्थिंग और उपकरण     अर्थिंग दोनों प्रदान करने के लिए।  ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसी तरह की प्रणालियों को मल्टी-  पृष्ठभूमिे न्यूट्रल (MGN) के रूप में मल्टीपल   पृथ्वीेड न्यूट्रल (MEN) और उत्तरी अमेरिका में नामित किया गया है।

एक ही परिवर्तक से ली गई TN-S और TN-C-S दोनों आपूर्ति होना संभव है। उदाहरण के लिए, कुछ भूमिगत केबलों के आवरण खराब हो जाते हैं और अच्छे पृथ्वी सम्बन्ध प्रदान करना बंद कर देते हैं, और इसलिए जिन घरों में उच्च प्रतिरोध "खराब पृथ्वी" पाए जाते हैं उन्हें TN-C-S में परिवर्तित किया जा सकता है। यह केवल एक संजाल पर संभव है जब तटस्थ विफलता के खिलाफ उपयुक्त रूप से मजबूत होता है, और रूपांतरण हमेशा संभव नहीं होता है। PEN को विफलता के खिलाफ उपयुक्त रूप से प्रबलित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक खुला परिपथ PEN विभाजित के अनुप्रवाह प्रणाली पृथ्वी से जुड़े किसी भी उजागर धातु पर पूर्ण चरण विद्युत दाब को प्रभावित कर सकता है। इसका विकल्प एक स्थानीय पृथ्वी प्रदान करना और TT में बदलना है। TN संजाल का मुख्य आकर्षण कम प्रतिबाधा पृथ्वी पथ एक लाइन-टू-पीई छोटा परिपथ के मामले में एक उच्च वर्तमान परिपथ पर आसान स्वचालित वियोग (एडीएस) की अनुमति देता है क्योंकि वही भंजक या फ्यूज L-N या L-PE के लिए काम करेगा। पृथ्वी के दोषों का पता लगाने के लिए आरसीडी की आवश्यकता नहीं है।

टीटी संजाल
एक TT (लैटिन: टेरा-टेरा) अर्थिंग प्रणाली में, उपभोक्ता के लिए सुरक्षात्मक  पृथ्वी सम्बन्ध एक स्थानीय पृथ्वी इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदान किया जाता है, (कभी-कभी इसे टेरा-फ़िरमा सम्बन्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है) और   जनित्र पर एक और स्वतंत्र रूप से स्थापित होता है। दोनों के बीच कोई '  पृथ्वी वायर' नहीं है। दोष पाश प्रतिबाधा अधिक है, और जब तक इलेक्ट्रोड प्रतिबाधा वास्तव में बहुत कम नहीं होती है, एक TT स्थापना में हमेशा एक RCD (GFCI) होना चाहिए जो इसके पहले विच्छेदक के रूप में हो।

TT अर्थिंग प्रणाली का बड़ा लाभ यह है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के जुड़े उपकरणों से कम संचालित हस्तक्षेप होता है। TT हमेशा दूरसंचार साइटों जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए बेहतर रहा है जो हस्तक्षेप मुक्त अर्थिंग से लाभान्वित होते हैं। साथ ही, तटस्थ के टूटने की स्थिति में TT संजाल कोई गंभीर जोखिम उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके अलावा, उन स्थानों पर जहां बिजली उपरिव्यय वितरित की जाती है, पृथ्वी सुचालक को जीवन्त होने का खतरा नहीं होता है, अगर किसी उपरिव्यय वितरण सुचालक को गिरने वाले पेड़ या शाखा से खंडित किया जाता है।

पूर्व-अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण युग में, लाइन-टू-पीई शॉर्ट परिपथ (टीएन प्रणाली की तुलना में, जहां एक ही ब्रेकर या फ़्यूज़ L-N या L-PE दोषों के लिए काम करेगा)। लेकिन जैसा कि अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण इस नुकसान को कम करता है, टीटी    अर्थिंग प्रणाली अधिक आकर्षक हो गया है, बशर्ते कि सभी एसी पावर परिपथ आरसीडी-संरक्षित हों। कुछ देशों में (जैसे यूके) टीटी की सिफारिश उन स्थितियों के लिए की जाती है जहां एक कम प्रतिबाधा समविभव क्षेत्र बंधन द्वारा बनाए रखने के लिए अव्यावहारिक है, जहां महत्वपूर्ण बाहरी वायरिंग होती है, जैसे कि मोबाइल घरों और कुछ कृषि समुच्चयिंग्स की आपूर्ति, या जहां एक उच्च दोष विद्युत धाराअन्य खतरे पैदा कर सकता है, जैसे कि ईंधन डिपो या मरीना में।

TT    अर्थिंग प्रणाली का उपयोग पूरे जापान में किया जाता है, RCD इकाइयों के साथ अधिकांश औद्योगिक समुच्चयिंग्स या घर पर भी। यह चर आवृत्ति ड्राइव और स्विच-मोड बिजली आपूर्ति पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू कर सकता है, जिसमें अक्सर पर्याप्त फिल्टर होते हैं जो   पृष्ठभूमि सुचालकको उच्च आवृत्ति शोर पास करते हैं।

आईटी संजाल
एक आईटी संजाल (आइसोले-टेरे) में, विद्युत वितरण प्रणाली का धरती से बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है, या इसका केवल एक उच्च-विद्युत प्रतिबाधा सम्बन्ध होता है।

अन्य शब्दावली
जबकि कई देशों की इमारतों के लिए राष्ट्रीय वायरिंग नियम IEC 60364 शब्दावली का पालन करते हैं, उत्तरी अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा) में, शब्द उपकरण भूसंपर्कनसुचालकशाखा परिपथ पर उपकरण के आधार और  पृष्ठभूमि वायर को संदर्भित करता है, और सुचालकके लिए भूसंपर्कनइलेक्ट्रोड सुचालकका उपयोग किया जाता है।   पृथ्वी/  पृष्ठभूमि रॉड, इलेक्ट्रोड या सर्विस पैनल के समान संबंध बनाना। स्थानीय   पृथ्वी/  पृष्ठभूमि इलेक्ट्रोड प्रणाली भूसंपर्कनप्रदान करता है प्रत्येक भवन में जहां यह स्थापित है।

पृष्ठभूमिेड विद्युत धाराले जाने वाला सुचालकप्रणाली न्यूट्रल है। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के मानक एक संशोधित सुरक्षात्मक एकाधिक    अर्थिंग (PME ) प्रणाली जिसे मल्टीपल   पृथ्वीेड न्यूट्रल (MEN) कहा जाता है। न्यूट्रल को प्रत्येक उपभोक्ता सेवा बिंदु पर   पृष्ठभूमिेड (  पृथ्वीेड) किया जाता है जिससे कम विद्युत दाब लाइनों की पूरी लंबाई के साथ न्यूट्रल पोटेंशियल डिफरेंस को प्रभावी रूप से शून्य की ओर लाया जाता है। IEC 60364 शब्दावली में इसे TN-C-S कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में, मल्टी पृष्ठभूमि न्यूट्रल प्रणाली (MGN) शब्द का उपयोग किया जाता है। यूके और कुछ राष्ट्रमंडल देशों में, शब्द वन, जिसका  पृथ्वी चरण-तटस्थ-पृथ्वी है, का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि तीन (या गैर-एकल-चरण  सम्बन्ध के लिए अधिक) सुचालकका उपयोग किया जाता है,   पृथ्वीात, पीएन-एस।

प्रतिरोध-पृथ्वी तटस्थ (भारत)
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के अनुसार भारत में खनन के लिए एक प्रतिरोध पृथ्वी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रल टू  पृथ्वी के ठोस  सम्बन्ध के बजाय, तटस्थ भूसंपर्कनरोकनेवाला (NGR) का उपयोग   पृष्ठभूमि पर विद्युत धाराको 750 mA से कम तक सीमित करने के लिए किया जाता है। फॉल्ट विद्युत धाराप्रतिबंध के कारण यह गैसीय खानों के लिए अधिक सुरक्षित है। चूंकि पृथ्वी रिसाव प्रतिबंधित है, रिसाव संरक्षण उपकरणों को 750 mA से कम पर समुच्चय किया जा सकता है। तुलनात्मक रूप से, एक ठोस पृथ्वी प्रणाली में, पृथ्वी दोष वर्तमान उपलब्ध शॉर्ट-परिपथ वर्तमान जितना हो सकता है।

तटस्थ    अर्थिंग रोकनेवाला की निगरानी की जाती है ताकि बाधित   पृष्ठभूमि  सम्बन्ध का पता लगाया जा सके और अगर कोई खराबी पाई जाती है तो बिजली बंद कर दी जाए।

पृथ्वी लीकेज प्रोटेक्शन
आकस्मिक झटके से बचने के लिए, विद्युत धारासेंसिंग परिपथ का उपयोग स्रोत पर बिजली को अलग करने के लिए किया जाता है जब लीकेज विद्युत धाराएक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण (आरसीडी, आरसीसीबी या जीएफसीआई) का उपयोग किया जाता है। पहले, एक  पृथ्वी लीकेज परिपथ ब्रेकर का उपयोग किया जाता था। औद्योगिक अनुप्रयोगों में, अलग-अलग कोर संतुलित वर्तमान   परिवर्तक के साथ पृथ्वी रिसाव रिले का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा मिली-एम्प्स की सीमा में काम करती है और इसे 30 mA से 3000 mA तक समुच्चय किया जा सकता है।

पृथ्वी कनेक्टिविटी जांच
तार की निरंतरता की निगरानी के लिए  पृथ्वी वायर के अलावा वितरण/उपकरण आपूर्ति प्रणाली से एक अलग पायलट वायर चलाया जाता है। इसका उपयोग खनन मशीनरी के अनुगामी केबलों में किया जाता है। यदि पृथ्वी का तार टूट गया है, तो पायलट तार मशीन को बिजली बाधित करने के लिए स्रोत के अंत में एक संवेदन उपकरण की अनुमति देता है। भूमिगत खानों में उपयोग किए जा रहे पोर्टेबल भारी विद्युत उपकरण (जैसे एलएचडी (लोड, हॉल, डंप मशीन)) के लिए इस प्रकार का परिपथ जरूरी है।

लागत

 * TN संजाल प्रत्येक उपभोक्ता की साइट पर कम-प्रतिबाधा वाले  पृथ्वी  सम्बन्ध की लागत को बचाते हैं। आईटी और टीटी प्रणाली में सुरक्षात्मक पृथ्वी प्रदान करने के लिए इस तरह के एक  सम्बन्ध (एक दफन धातु संरचना) की आवश्यकता होती है।
 * TN-C संजाल अलग-अलग N और PE सम्बन्ध के लिए आवश्यक अतिरिक्त सुचालककी लागत को बचाते हैं। हालांकि, टूटे हुए न्यूट्रल के जोखिम को कम करने के लिए, विशेष केबल प्रकार और पृथ्वी से कई  सम्बन्धों की आवश्यकता होती है।
 * टीटी संजाल को उचित अवशिष्ट वर्तमान उपकरण ( पृष्ठभूमि फॉल्ट इंटरप्रेटर) सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा

 * टीएन में, एक इंसुलेशन फॉल्ट से उच्च शॉर्ट-परिपथ विद्युत धाराकी संभावना होती है जो एक ओवरविद्युत धारापरिपथ-ब्रेकर या फ्यूज को ट्रिगर करेगा और एल सुचालकको डिस्कनेक्ट कर देगा। टीटी प्रणाली के साथ,  पृथ्वी फॉल्ट लूप प्रतिबाधा ऐसा करने के लिए बहुत अधिक हो सकती है, या आवश्यक समय के भीतर इसे करने के लिए बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए एक आरसीडी (पूर्व ईएलसीबी) आमतौर पर नियोजित होती है। पहले के टीटी प्रतिष्ठानों में इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा की कमी हो सकती है, जिससे सीपीसी (परिपथ प्रोटेक्टिव सुचालकया पीई) और शायद लोगों की पहुंच के भीतर जुड़े धातु के हिस्से (उजागर-प्रवाहकीय-पुर्जे और बाहरी-प्रवाहकीय-भाग) गलती के तहत विस्तारित अवधि के लिए सक्रिय हो जाते हैं। स्थितियां, जो एक वास्तविक खतरा है।
 * टीएन-एस और टीटी प्रणाली में (और टीएन-सी-एस में विभाजन के बिंदु से परे), अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। उपभोक्ता उपकरण में किसी इन्सुलेशन दोष के अभाव में, समीकरण IL1+ मैंL2+ मैंL3+ मैंN = 0 होल्ड करता है, और जैसे ही यह राशि एक सीमा (आमतौर पर 10 mA - 500 mA) तक पहुँचती है, एक RCD आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर सकता है। एल या एन और पीई के बीच एक इन्सुलेशन दोष उच्च संभावना वाले आरसीडी को ट्रिगर करेगा।
 * आईटी और टीएन-सी संजाल में, अवशिष्ट वर्तमान उपकरणों में इन्सुलेशन दोष का पता लगाने की बहुत कम संभावना होती है। टीएन-सी प्रणाली में, वे विभिन्न आरसीडी या वास्तविक जमीन पर परिपथ के  पृथ्वी कंडक्टरों के बीच संपर्क से अवांछित ट्रिगरिंग के लिए भी बहुत कमजोर होंगे, इस प्रकार उनका उपयोग अव्यावहारिक हो जाएगा। इसके अलावा, आरसीडी आमतौर पर तटस्थ कोर को अलग करते हैं। चूंकि TN-C प्रणाली में ऐसा करना असुरक्षित है, TN-C पर RCD को केवल पंक्तिसुचालकको बाधित करने के लिए तार दिया जाना चाहिए।
 * सिंगल-एंडेड सिंगल-फेज प्रणाली में जहां  पृथ्वी और न्यूट्रल संयुक्त होते हैं (TN-C, और TN-C-S प्रणाली का हिस्सा जो एक संयुक्त न्यूट्रल और   पृथ्वी कोर का उपयोग करता है), यदि PEN सुचालकमें कोई संपर्क समस्या है, तब     अर्थिंग प्रणाली के सभी हिस्से ब्रेक से परे एल सुचालककी क्षमता तक बढ़ जाएंगे। एक असंतुलित बहु-चरण प्रणाली में,     अर्थिंग प्रणाली की क्षमता सबसे लोडेड पंक्तिसुचालककी ओर बढ़ जाएगी। ब्रेक से परे न्यूट्रल की क्षमता में इस तरह की वृद्धि को न्यूट्रल इनवर्जन के रूप में जाना जाता है। इसलिए, TN-C  सम्बन्ध को प्लग/सॉकेट  सम्बन्ध या लचीले केबल के बीच नहीं जाना चाहिए, जहां फिक्स्ड वायरिंग की तुलना में संपर्क समस्याओं की संभावना अधिक होती है। एक केबल क्षतिग्रस्त होने पर भी एक जोखिम होता है, जिसे सांद्रिक केबल निर्माण और कई   पृथ्वी इलेक्ट्रोड के उपयोग से कम किया जा सकता है। '  पृथ्वीेड' धातु के कार्य को एक खतरनाक क्षमता तक बढ़ाने वाले तटस्थ उठाने के (छोटे) जोखिमों के कारण, वास्तविक पृथ्वी के साथ निकटता से अच्छे संपर्क के बढ़ते सदमे जोखिम के साथ मिलकर, TN-C-S आपूर्ति के उपयोग पर यूके में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारवां साइटों और नावों के लिए तट की आपूर्ति, और खेतों और बाहरी निर्माण स्थलों पर उपयोग के लिए दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है, और ऐसे मामलों में आरसीडी और एक अलग पृथ्वी इलेक्ट्रोड के साथ सभी बाहरी तारों को टीटी बनाने की सिफारिश की जाती है।
 * आईटी प्रणालियों में, एक एकल इन्सुलेशन दोष के कारण मानव शरीर के माध्यम से पृथ्वी के संपर्क में खतरनाक धाराओं के प्रवाहित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रवाह के प्रवाह के लिए कोई कम-प्रतिबाधा परिपथ मौजूद नहीं है। हालांकि, पहले इंसुलेशन फॉल्ट प्रभावी रूप से एक आईटी प्रणाली को टीएन प्रणाली में बदल सकता है, और फिर एक दूसरा इंसुलेशन फॉल्ट खतरनाक बॉडी विद्युत धाराका कारण बन सकता है। इससे भी बदतर, एक बहु-चरण प्रणाली में, यदि पंक्तिकंडक्टरों में से एक ने पृथ्वी के साथ संपर्क किया, तो यह अन्य चरण कोर को चरण-तटस्थ विद्युत दाब के बजाय पृथ्वी के सापेक्ष चरण-चरण विद्युत दाब में वृद्धि का कारण बनेगा। आईटी प्रणाली भी अन्य प्रणालियों की तुलना में बड़े क्षणिक ओवरवॉल्टेज का अनुभव करते हैं।
 * TN-C और TN-C-S प्रणाली में, संयुक्त तटस्थ-और-पृथ्वी कोर और पृथ्वी के शरीर के बीच कोई भी सम्बन्ध सामान्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण धारा ले जा सकता है, और टूटी हुई तटस्थ स्थिति में और भी अधिक ले जा सकता है। इसलिए, मुख्य सुसज्जित संबंध कंडक्टरों को इसे ध्यान में रखते हुए आकार देना चाहिए; पेट्रोल स्टेशनों जैसी स्थितियों में TN-C-S का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है, जहां बहुत अधिक दबे हुए मेटलवर्क और विस्फोटक गैसों का संयोजन होता है।

विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता

 * टीएन-एस और टीटी प्रणाली में, उपभोक्ता के पास पृथ्वी से कम शोर वाला सम्बन्ध होता है, जो वापसी धाराओं और उस सुचालकके प्रतिबाधा के परिणामस्वरूप एन सुचालकपर दिखाई देने वाले विद्युत दाब से पीड़ित नहीं होता है। कुछ प्रकार के दूरसंचार और माप उपकरणों के साथ इसका विशेष महत्व है।
 * टीटी प्रणाली में, प्रत्येक उपभोक्ता का पृथ्वी से अपना सम्बन्ध होता है, और साझा पीई पंक्तिपर अन्य उपभोक्ताओं के कारण होने वाली किसी भी धारा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विनियम

 * यूनाइटेड स्टेट्स राष्ट्रीय विद्युत कोड (यूएस) और कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड में, वितरण  परिवर्तक से फ़ीड एक संयुक्त तटस्थ और भूसंपर्कनसुचालकका उपयोग करता है, लेकिन संरचना के भीतर अलग-अलग तटस्थ और सुरक्षात्मक   पृथ्वी सुचालकका उपयोग किया जाता है (TN-C-S)। न्यूट्रल को ग्राहक के डिस्कनेक्ट करने वाले स्विच के आपूर्ति पक्ष पर ही पृथ्वी से जोड़ा जाना चाहिए।
 * अर्जेंटीना, फ्रांस (TT) और ऑस्ट्रेलिया (TN-C-S) में, ग्राहकों को अपना स्वयं का  पृष्ठभूमि  सम्बन्ध प्रदान करना होगा।
 * जापान में उपकरणों को PSE कानून का पालन करना चाहिए, और बिल्डिंग वायरिंग में अधिकांश प्रतिष्ठानों में TT    अर्थिंग का उपयोग किया जाता है।
 * ऑस्ट्रेलिया में, मल्टीपल  पृथ्वीेड न्यूट्रल (MEN)     अर्थिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है और AS/NZS 3000 की धारा 5 में इसका वर्णन किया गया है। एक LV ग्राहक के लिए, यह गली में   परिवर्तक से परिसर तक एक TN-C प्रणाली है, ( न्यूट्रल को इस सेगमेंट में कई बार   पृथ्वी किया जाता है), और इंस्टॉलेशन के अंदर एक TN-S प्रणाली, मुख्य स्विचबोर्ड से नीचे की ओर। समग्र रूप से देखा जाए तो यह एक TN-C-S प्रणाली है।
 * डेनमार्क में उच्च विद्युत दाब विनियमन (Stærkstrømsbekendtgørelsen) और मलेशिया विद्युत अध्यादेश 1994 में कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं को TT    अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए, हालांकि दुर्लभ मामलों में TN-C-S की अनुमति दी जा सकती है (यूनाइटेड स्टेट्स की तरह ही उपयोग किया जाता है)। जब बड़ी कंपनियों की बात आती है तो नियम अलग होते हैं।
 * भारत में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस, सीईएआर, 2010, नियम 41 के अनुसार    अर्थिंग, 3-फेज के न्यूट्रल वायर, 4-वायर प्रणाली और 2-फेज, 3-वायर प्रणाली के अतिरिक्त तीसरे वायर का प्रावधान है। .     अर्थिंग दो अलग-अलग  सम्बन्ध से की जानी है। उचित भूसंपर्कनको बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए भूसंपर्कनप्रणाली में कम से कम दो या दो से अधिक   पृथ्वी पिट (इलेक्ट्रोड) होने चाहिए। नियम 42 के अनुसार, 250 V से अधिक 5 kW से अधिक कनेक्टेड लोड वाले इंस्टालेशन में   पृथ्वी फॉल्ट या लीकेज के मामले में लोड को अलग करने के लिए एक उपयुक्त   पृथ्वी लीकेज प्रोटेक्टिव उपकरण होना चाहिए।

आवेदन उदाहरण

 * यू.के. के उन क्षेत्रों में जहाँ भूमिगत विद्युत केबल बिछाना प्रचलित है, TN-S प्रणाली सामान्य है।
 * भारत में एलटी आपूर्ति आम तौर पर टीएन-एस प्रणाली के माध्यम से होती है। तटस्थ प्रत्येक वितरण  परिवर्तक पर डबल   पृष्ठभूमिेड है। ओवरहेड वितरण लाइनों पर तटस्थ और पृथ्वी सुचालकअलग-अलग चलते हैं। पृथ्वी  सम्बन्ध के लिए ओवरहेड लाइनों और केबलों के कवच के लिए अलग सुचालकका उपयोग किया जाता है।   पृथ्वी के लिए अतिरिक्त पथ प्रदान करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता छोर पर अतिरिक्त   पृथ्वी इलेक्ट्रोड/गड्ढे स्थापित किए गए हैं। * यूरोप के अधिकांश आधुनिक घरों में TN-C-S     अर्थिंग प्रणाली होता है। संयुक्त तटस्थ और पृथ्वी निकटतम   परिवर्तक सबस्टेशन और सर्विस कट आउट (मीटर से पहले फ्यूज) के बीच होती है। इसके बाद सभी आंतरिक वायरिंग में अलग-अलग   पृथ्वी और न्यूट्रल कोर का इस्तेमाल किया जाता है।
 * यूनाइटेड किंगडम में पुराने शहरी और उपनगरीय घरों में टीएन-एस आपूर्ति होती है, जिसमें भूमिगत लीड-एंड-पेपर केबल के लीड शीथ के माध्यम से पृथ्वी सम्बन्ध दिया जाता है।
 * नॉर्वे में चरणों के बीच 230V के साथ आईटी प्रणाली का काफी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी घरों में से 70% आईटी प्रणाली के माध्यम से ग्रिड से जुड़े हुए हैं। हालांकि नए आवासीय क्षेत्रों को ज्यादातर TN-C-S के साथ बनाया गया है, इस तथ्य से काफी हद तक संचालित है कि तीन-चरण विद्युत शक्ति|उपभोक्ता बाजार के लिए तीन-चरण उत्पाद - जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन - यूरोपीय बाजार के लिए विकसित किए गए हैं जहां चरणों के बीच 400V वाले TN प्रणाली हावी हैं।
 * कुछ पुराने घर, विशेष रूप से वे जो रेजिडुअल-विद्युत धारापरिपथ ब्रेकर और वायर्ड होम एरिया संजाल के आविष्कार से पहले बनाए गए थे, इन-हाउस TN-C व्यवस्था का उपयोग करते हैं। यह अब अनुशंसित अभ्यास नहीं है।
 * प्रयोगशाला कक्ष, चिकित्सा सुविधाएं, निर्माण स्थल, मरम्मत कार्यशालाएं, मोबाइल विद्युत प्रतिष्ठान, और अन्य वातावरण जो विद्युत  जनित्र#इंजन-  जनित्र|इंजन-जेनरेटर के माध्यम से आपूर्ति किए जाते हैं, जहां इन्सुलेशन दोषों का जोखिम बढ़ जाता है, अक्सर आईटी     अर्थिंग व्यवस्था का उपयोग करते हैं अलग   परिवर्तक से सप्लाई आईटी प्रणाली के साथ दो-गलती के मुद्दों को कम करने के लिए, आइसोलेशन   परिवर्तक को केवल कुछ ही लोड की आपूर्ति करनी चाहिए और एक इन्सुलेशन निगरानी उपकरण (आमतौर पर लागत के कारण केवल चिकित्सा, रेलवे या सैन्य आईटी प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाता है) के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।
 * दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां एक अतिरिक्त पीई सुचालककी लागत एक स्थानीय  पृथ्वी  सम्बन्ध की लागत से अधिक हो जाती है, टीटी संजाल आमतौर पर कुछ देशों में उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से पुरानी संपत्तियों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सुरक्षा अन्यथा खतरे में पड़ सकती है पेड़ की एक गिरी हुई टहनी के द्वारा एक ओवरहेड पीई कंडक्टर। व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए टीटी की आपूर्ति ज्यादातर टीएन-सी-एस प्रणालियों में भी देखी जाती है जहां एक व्यक्तिगत संपत्ति को टीएन-सी-एस आपूर्ति के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
 * ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल में TN-C-S प्रणाली उपयोग में है; हालाँकि, वायरिंग नियम बताते हैं कि, इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक को एक समर्पित  पृथ्वी इलेक्ट्रोड के माध्यम से, पृथ्वी से एक अलग  सम्बन्ध प्रदान करना होगा। (उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी धातु के पानी के पाइप को वितरण स्विचबोर्ड/पैनल पर     अर्थिंग बिंदु से भी जोड़ा जाना चाहिए।) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुख्य स्विचबोर्ड/पैनल पर सुरक्षात्मक पृथ्वी बार और तटस्थ बार के बीच संबंध को कहा जाता है। मल्टीपल   पृथ्वीेड न्यूट्रल लिंक या मेन लिंक। यह एमईएन लिंक स्थापना परीक्षण उद्देश्यों के लिए हटाने योग्य है, लेकिन सामान्य सेवा के दौरान या तो लॉकिंग प्रणाली (उदाहरण के लिए लॉकनट्स) या दो या अधिक स्क्रू से जुड़ा हुआ है। एमईएन प्रणाली में तटस्थ की अखंडता सर्वोपरि है। ऑस्ट्रेलिया में, नए प्रतिष्ठानों को भी गीले क्षेत्रों के तहत सुरक्षात्मक पृथ्वी सुचालक(AS3000) के तहत नींव कंक्रीट को फिर से लागू करना चाहिए, आमतौर पर     अर्थिंग के आकार को बढ़ाना (यानी प्रतिरोध को कम करना), और बाथरूम जैसे क्षेत्रों में एक लैस विमान प्रदान करना। पुराने प्रतिष्ठानों में, केवल पानी के पाइप के बंधन को ढूंढना असामान्य नहीं है, और इसे ऐसे ही रहने दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अपग्रेड कार्य किया जाता है तो अतिरिक्त   पृथ्वी इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाना चाहिए। आने वाली सुरक्षात्मक पृथ्वी/तटस्थ सुचालकएक तटस्थ पट्टी (बिजली मीटर के तटस्थ  सम्बन्ध के ग्राहक के पक्ष में स्थित) से जुड़ा हुआ है जो फिर ग्राहक के एमईएन लिंक के माध्यम से पृथ्वी पट्टी से जुड़ा हुआ है - इस बिंदु से परे, सुरक्षात्मक पृथ्वी और तटस्थ सुचालकअलग हैं।

हाई-विद्युत दाब प्रणाली
उच्च-विद्युत दाब संजाल (1 kV से ऊपर) में, जो आम जनता के लिए बहुत कम सुलभ हैं,    अर्थिंग प्रणाली डिज़ाइन का ध्यान सुरक्षा पर कम और आपूर्ति की विश्वसनीयता, सुरक्षा की विश्वसनीयता और उपकरणों पर प्रभाव पर अधिक होता है। एक शॉर्ट परिपथ। केवल फेज-टू-  पृष्ठभूमि शॉर्ट परिपथ का परिमाण, जो सबसे आम हैं,     अर्थिंग प्रणाली की पसंद से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि वर्तमान पथ ज्यादातर पृथ्वी के माध्यम से बंद होता है। वितरण विद्युत सबस्टेशनों में स्थित तीन-चरण एचवी/एमवी सत्ता स्थानांतरण, वितरण संजाल के लिए आपूर्ति का सबसे आम स्रोत हैं, और उनके तटस्थ के भूसंपर्कनका प्रकार     अर्थिंग प्रणाली को निर्धारित करता है।

न्यूट्रल    अर्थिंग पांच प्रकार की होती है:
 * सॉलिड- पृथ्वीेड न्यूट्रल
 * तटस्थ का पता लगाया
 * प्रतिरोध-पृथ्वी तटस्थ
 * कम प्रतिरोध वाली    अर्थिंग
 * उच्च प्रतिरोध    अर्थिंग
 * प्रतिक्रिया-पृथ्वी तटस्थ
 * अर्थिंग  परिवर्तक (जैसे ज़िगज़ैग   परिवर्तक) का उपयोग करना

ठोस-पृथ्वी तटस्थ
सॉलिड या डायरेक्ट  पृथ्वीेड न्यूट्रल में   परिवर्तक का स्टार पॉइंट सीधे जमीन से जुड़ा होता है। इस समाधान में,   पृष्ठभूमि फॉल्ट विद्युत धाराको बंद करने के लिए एक कम-प्रतिबाधा पथ प्रदान किया जाता है और परिणामस्वरूप, उनका परिमाण तीन-चरण दोष धाराओं के साथ तुलनीय होता है। चूंकि न्यूट्रल जमीन के करीब क्षमता पर रहता है, अप्रभावित चरणों में उच्च विद्युत दाब प्री-फॉल्ट वाले स्तरों के समान स्तर पर रहता है; इस कारण से, इस प्रणाली का नियमित रूप से उच्च-विद्युत दाब विद्युत शक्ति संचरण में उपयोग किया जाता है, जहां इन्सुलेशन लागत अधिक होती है।

प्रतिरोध-पृथ्वी तटस्थ
शॉर्ट परिपथ  पृथ्वी फॉल्ट को सीमित करने के लिए   परिवर्तक स्टार पॉइंट और   पृथ्वी के न्यूट्रल के बीच एक अतिरिक्त न्यूट्रल     अर्थिंग रेसिस्टर (एनईआर) जोड़ा जाता है।

कम प्रतिरोध   अर्थिंग
कम प्रतिरोध दोष के साथ वर्तमान सीमा अपेक्षाकृत अधिक है। भारत में यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, सीईएआर, 2010, नियम 100 के अनुसार खुली खदानों के लिए 50 ए तक सीमित है।

उच्च प्रतिरोध   अर्थिंग
उच्च प्रतिरोध भूसंपर्कनप्रणाली एक प्रतिरोध के माध्यम से तटस्थ को  पृष्ठभूमि करता है जो   पृष्ठभूमि फॉल्ट विद्युत धाराको उस प्रणाली के कैपेसिटिव चार्जिंग विद्युत धाराके बराबर या उससे थोड़ा अधिक मूल्य तक सीमित करता है।

तटस्थता का पता लगाया
खोजे गए, अलग-थलग या फ्लोटिंग न्यूट्रल प्रणाली में, जैसा कि आईटी प्रणाली में होता है, स्टार पॉइंट (या संजाल में कोई अन्य पॉइंट) और जमीन का कोई सीधा संबंध नहीं होता है। नतीजतन,  पृष्ठभूमि गलती धाराओं के पास बंद होने का कोई रास्ता नहीं है और इस प्रकार नगण्य परिमाण हैं। हालांकि, व्यवहार में, फॉल्ट विद्युत धाराशून्य के बराबर नहीं होगा: परिपथ में सुचालक- विशेष रूप से भूमिगत केबल - में पृथ्वी की ओर एक अंतर्निहित समाई होती है, जो अपेक्षाकृत उच्च प्रतिबाधा का मार्ग प्रदान करती है। आइसोलेटेड न्यूट्रल वाली प्रणालियाँ संचालन जारी रख सकती हैं और  पृष्ठभूमि फॉल्ट की उपस्थिति में भी निर्बाध आपूर्ति प्रदान कर सकती हैं। हालाँकि, जब गलती मौजूद होती है, तो जमीन के सापेक्ष अन्य दो चरणों की क्षमता पहुँच जाती है $$\sqrt{3}$$ सामान्य ऑपरेटिंग विद्युत दाब का, इन्सुलेटर (विद्युत) के लिए अतिरिक्त तनाव पैदा करना; इन्सुलेशन विफलताओं से प्रणाली में अतिरिक्त जमीनी दोष हो सकते हैं, अब बहुत अधिक धाराओं के साथ। निर्बाध  पृष्ठभूमि फॉल्ट की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है: यदि विद्युत धारा4A - 5 A से अधिक हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक आर्क विकसित होता है, जो फॉल्ट के साफ होने के बाद भी बना रह सकता है। इस कारण से, वे मुख्य रूप से भूमिगत और पनडुब्बी संजाल और औद्योगिक अनुप्रयोगों तक सीमित हैं, जहां विश्वसनीयता की आवश्यकता अधिक है और मानव संपर्क की संभावना अपेक्षाकृत कम है। कई भूमिगत फीडर वाले शहरी वितरण संजाल में, कैपेसिटिव विद्युत धाराकई दसियों एम्पीयर तक पहुंच सकता है, जिससे उपकरण के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो सकता है।

इसके बाद लो फॉल्ट विद्युत धाराऔर निरंतर प्रणाली संचालनका लाभ अंतर्निहित दोष से ऑफसेट होता है कि फॉल्ट स्थान का पता लगाना कठिन होता है।

भूसंपर्कनरॉड्स
IEEE मानकों के अनुसार, भूसंपर्कनरॉड्स को ताँबा और इस्पात जैसी सामग्री से बनाया जाता है। भूसंपर्कनरॉड चुनने के लिए कई चयन मानदंड हैं जैसे: संक्षारण प्रतिरोध, दोष वर्तमान, चालकता और अन्य के आधार पर व्यास। कॉपर और स्टील से प्राप्त कई प्रकार हैं: कॉपर-बॉन्डेड, स्टेनलेस स्टील, सॉलिड कॉपर, गैल्वनाइज्ड स्टील  पृष्ठभूमि। हाल के दशकों में, प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइटिक लवण युक्त कम प्रतिबाधा वाले   पृष्ठभूमि के लिए रासायनिक भूसंपर्कनरॉड विकसित की गई हैं। और नैनो-कार्बन फाइबर भूसंपर्कनरॉड्स।

भूसंपर्कनकनेक्टर
अर्थिंग इंस्टालेशन के लिए कनेक्टर्स    अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशन (    अर्थिंग रॉड्स,     अर्थिंग कंडक्टर, विद्युत धारालीड्स, बसबार्स, आदि) के विभिन्न घटकों के बीच संचार का एक साधन हैं।

उच्च विद्युत दाब प्रतिष्ठानों के लिए, भूमिगत सम्बन्ध के लिए एक्ज़ोथिर्मिक वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है।

मृदा प्रतिरोध
अर्थिंग प्रणाली/भूसंपर्कनइंस्टालेशन के अभिकल्पना और गणना में मृदा प्रतिरोध एक प्रमुख पहलू है। इसका प्रतिरोध अवांछित धाराओं के मोड़ की क्षमता को शून्य क्षमता (जमीन) पर निर्धारित करता है। भूवैज्ञानिक सामग्री का प्रतिरोध कई घटकों पर निर्भर करता है: धातु अयस्कों की उपस्थिति, भूगर्भीय परत का तापमान, पुरातात्विक या संरचनात्मक विशेषताओं की उपस्थिति, भंग नमक की उपस्थिति, और दूषित पदार्थ, सरंध्रता और पारगम्यता। मिट्टी प्रतिरोध को मापने के लिए कई बुनियादी तरीके हैं। माप दो, तीन या चार इलेक्ट्रोड के साथ किया जाता है। माप विधियाँ हैं: ध्रुव-ध्रुव, द्विध्रुवीय-द्विध्रुवीय, ध्रुव-द्विध्रुवीय, वेनर विधि और शलम्बर विधि।

यह भी देखें

 * बिजली की तारें
 * पृष्ठभूमि और न्यूट्रल
 * मृदा प्रतिरोधकता

संदर्भ

 * General
 * IEC 60364-1: Electrical installations of buildings — Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions. International Electrotechnical Commission, Geneva.
 * John Whitfield: The Electricians Guide to the 16th Edition IEE Regulations, Section 5.2: Earthing systems, 5th edition.
 * Geoff Cronshaw: Earthing: Your questions answered. IEE Wiring Matters, Autumn 2005.
 * EU Leonardo ENERGY earthing systems education center: Earthing systems resources
 * Dmitry Makarov: What Is a TN-C-S Earthing System? Definition, Meaning, Diagrams.