गैसीय आग दमन

गैसीय आग दमन, जिसे स्वच्छ एजेंट आग दमन भी कहा जाता है, आग दमन के लिए अक्रिय गैसों और रासायनिक एजेंटों के उपयोग का वर्णन करने वाला शब्द है। ये एजेंट यूएस में राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ (एनएफपीए) स्टैंडर्ड फॉर क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रणाली- एनएफपीए 2001 द्वारा नियंत्रित होते हैं, अन्य स्थानों पर विभिन्न मानकों और विनियमों के साथ प्रणाली में सामान्यतः एजेंट, एजेंट स्टोरेज कंटेनर, एजेंट प्रारंभिक वाल्व, फायर डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन प्रणाली (वायरिंग कंट्रोल पैनल, एक्चुएशन सिग्नलिंग), एजेंट डिलीवरी पाइपिंग और एजेंट फैलाव नोजल होते हैं।

सिद्धांत
एजेंटों द्वारा आग दमन के लिए चार साधनों का उपयोग किया जाता है। वे अग्नि चतुष्फलक पर कार्य करते हैं:
 * ईंधन की कमी या पृथक्करण: वर्तमान में कोई एजेंट आग दमन के प्राथमिक साधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करता है।
 * गर्मी में कमी: प्रतिनिधि एजेंट: क्लीन एजेंट एफएस49 सी2 (एनएएफ एस 227, एमएच 227, एफएम -200), नोवेक1230, पेंटाफ्लोरोइथेन (एनएएफ S125, ई कारो-25)।
 * ऑक्सीजन की कमी या पृथक्करण: प्रतिनिधि एजेंट: आर्गोनाइट / आईजी-55 (प्रोइनर्ट), कार्बन डाईऑक्साइड, अक्रिय गैस 541, आईजी-541 इनरजेन, और आईजी-100 (NN100)।
 * उपरोक्त घटकों की श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकना: प्रतिनिधि एजेंट: एफई-13, 1,1,1,2,3,3,3-हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन, एफई-25, हेलोएल्केन्स, ब्रोमोट्रिफ्लोरोमीथेन, ट्राइफ्लुओरियोडोमीथेन, एनएएफ पी-IV, एनएएफ एस -III, एनएएफ एस 125, एनएएफ एस 227, और ट्रायोडाइड (ट्राइफ्लुओरियोडोमेथेन)।

अनुप्रयोग
सामान्यतः, दमन वाले एजेंट को प्रारम्भ करने की दो विधि हैं: कुल बाढ़ और स्थानीय अनुप्रयोग:


 * आग दमन के लिए पर्याप्त मात्रा में एजेंट (वायु में एजेंट की मात्रा प्रतिशत) की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए कुल बाढ़ सिद्धांत पर कार्य करने वाली प्रणालियां तीन आयामी संलग्न स्थान पर दमन वाले एजेंट को प्रारम्भ करती हैं। इस प्रकार की प्रणाली को ज्ञात करने और संबंधित नियंत्रणों द्वारा स्वचालित रूप से या प्रणाली एक्चुएटर के संचालन द्वारा मैन्युअल रूप से संचालित किया जा सकता है।
 * स्थानीय अनुप्रयोग सिद्धांत पर कार्य करने वाली प्रणालियाँ आग दमन वाले एजेंट को सीधे आग पर (सामान्यतः एक दो आयामी क्षेत्र), या तीन आयामी क्षेत्र में आग लगने वाले पदार्थ या वस्तु के निकट लगाती हैं। कुल बाढ़ डिजाइन से स्थानीय अनुप्रयोग में मुख्य अंतर अग्नि स्थान को घेरने वाली भौतिक बाधाओं की अनुपस्थिति है।

स्वचालित अग्निशामक प्रणालियों के संदर्भ में, स्थानीय अनुप्रयोग सामान्यतः उन प्रणालियों के उपयोग को संदर्भित करता है जो मैन्युअल रूप से संचालित पहिएदार या पोर्टेबल अग्निशामकों के उपयोग के अतिरिक्त उनके उपयोग से कुछ समय पूर्व समाप्त हो गए हैं, चूँकि एजेंट वितरण की प्रकृति समान है और कई स्वचालित प्रणाली मैन्युअल रूप से भी सक्रिय हो सकते हैं। पोर्टेबल स्वचालित आग दमन की प्रणाली के साथ लाइनें कुछ अस्पष्ट हैं, चूँकि ये साधारण नहीं हैं।

कक्ष अखंडता परीक्षण
गैस अग्नि शमन प्रणाली के संयोजन में कक्ष अखंडता परीक्षण (RIT) की भी आवश्यकता होती है। आरआईटी यह सुनिश्चित करता है कि आग लगने की स्थिति में, दमन प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कक्ष का नियंत्रण पर्याप्त है। आरआईटी कक्ष या बाड़े के भीतर दबाव बनाकर कार्य करता है जहां दमन प्रणाली स्थापित की गई है और यह सुनिश्चित करता है कि गैस इतनी शीघ्रता कक्ष से बाहर न निकले कि वह आग दमन में असमर्थ हो।

घुटन
दमन वाली प्रणाली जो मुख्य रूप से अक्रिय गैसों पर आधारित होती है, जैसे या नाइट्रोजन, संलग्न स्थानों में घुटन का भय प्रस्तुत करता है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इन स्थानों में निष्क्रिय गैस के रिसाव से लोगों की मृत्यु हुई है। फायर कोड के अनुसार स्थापित होने पर प्रणाली का उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जीवन सुरक्षा प्रणालियां सामान्यतः चेतावनी अलार्म के साथ स्थापित की जाती हैं जो एजेंट प्रारम्भ होने से पूर्व होती है। चेतावनी, सामान्यतः एक श्रव्य और दृश्य चेतावनी, संलग्न स्थान को तत्काल खाली करने की सलाह देती है। पूर्व निर्धारित समय के पश्चात, एजेंट डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है। निरस्त स्विच को सक्रिय करके इसे रोका जा सकता है, जो उलटी गिनती को सक्रिय होने तक रोक देता है, जिससे हर कोई क्षेत्र खाली कर सकता है। इन प्रणालियों के सुरक्षा के समय दुर्घटनाएँ भी हुई हैं, इसलिए पूर्व से ही उचित सुरक्षा सावधानी करनी चाहिए। इन गैसों के कारण सकारात्मक दबाव और नकारात्मक प्रभाव खिड़कियों और दीवारों को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अक्रिय गैसों पर ओवर / अंडर प्रेशर वेंट अनिवार्य हैं और सिंथेटिक एजेंटों पर इसकी आवश्यकता हो सकती है। ये संरक्षित स्थान की भौतिक शक्ति पर कार्य कर रहे हैं और आकार में भिन्न हैं।

दुर्घटनाएं
इटालियन वर्कर्स कम्पेंसेशन अथॉरिटी और इटालियन फायर ब्रिगेड (पिकोलो एट अल, 2018) द्वारा किए गए अध्ययन में अक्रिय गैस आग दमन प्रणालियों के कारण 12 भिन्न-भिन्न दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है, जिसमें कई स्थितियों में गंभीर चोटें आई हैं। विश्लेषण किए गए स्थितियों से, यह निर्धारित किया गया था कि तकनीकी मानकों के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित प्रणाली की उपस्थिति में भी अक्रिय गैस प्रणालियों का अधिक दबाव संकट का गठन कर सकता है। 20 सितंबर, 2018 को, अरेज़ो (इटली) में राज्य अभिलेखागार में स्थित आग दमन प्रणाली से अक्रिय गैस रिसाव के पश्चात दो लोगों की मृत्यु हो गई। 8 जुलाई 2013 को हर्टफोर्डशायर (यू.के.) निर्माण स्थल के माध्यम से आर्गोनाइट सिलेंडरों का विस्फोट हुआ, जिसमें प्लम्बर की मृत्यु हो गई और छह अन्य श्रमिक घायल हो गए।

रेड बी मीडिया की लंदन, इंग्लैंड में उनके प्रसारण प्लेआउट सुविधा के साथ बड़ी घटना हुई, जिसका उपयोग बीबीसी टेलीविजन, चैनल 4, चैनल 5 (ब्रिटिश टीवी चैनल) और पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा किया जाता है। प्रसारणकर्ता रेड बी के सर्वर (कंप्यूटिंग) पर कार्यक्रम और निरंतरता (प्रसारण) लिंक अपलोड करते हैं और फिर टीवी और ऑनलाइन पर प्रसारित करते हैं। 25 सितंबर 2021 को सुविधा में गैसीय आग दमन प्रणाली प्रारम्भ हो गई, जिससे सेवा की हानि हुई। यह पाया गया कि गैस प्रारम्भ नोजल से शॉक वेव ने सर्वर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप हार्ड ड्राइव नष्ट हो गए थे।

यह भी देखें

 * अग्नि सुरक्षा
 * आग से बचाव के लिए हाइपोक्सिक एयर तकनीक

बाहरी संबंध

 * Fire Suppression Systems Association
 * National Fire Protection Association
 * EPA U.S. Environmental Protection Agency