बिजलीघर

बिजलीघर, जिसे बिजली संयंत्र और कभी-कभी उत्पादन संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है, बिजली के बिजली उत्पादन के लिए औद्योगिक सुविधा है। बिजलीघर सामान्यतः विद्युत ग्रिड से जुड़े होते हैं।

कई बिजलीघरों में से अधिक विद्युत जनरेटर होते हैं, घूर्णन मशीन जो यांत्रिक शक्ति को तीन-चरण विद्युत शक्ति में परिवर्तित करती है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत कंडक्टर के बीच सापेक्ष गति विद्युत प्रवाह बनाती है।

जनरेटर को चालू करने के लिए ऊर्जा स्रोत का उपयोग व्यापक रूप से भिन्न होता है। दुनिया के अधिकांश बिजलीघर बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा और जलविद्युत का उपयोग सम्मलित है।

इतिहास
1871 की प्रारंभिक में बेल्जियम के आविष्कारक जेनोबे ग्राम ने उद्योग के लिए व्यावसायिक पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जनरेटर का आविष्कार किया। 1878 में इंग्लैंड के क्रैगसाइड में विलियम आर्मस्ट्रांग, प्रथम बैरन आर्मस्ट्रांग | विलियम, लॉर्ड आर्मस्ट्रांग द्वारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजलीघर का डिजाइन और निर्माण किया गया था। यह सीमेंस एजी डायनेमोस को बिजली देने के लिए अपनी संपत्ति पर झीलों के पानी का उपयोग करता था। बिजली ने रोशनी, तपता, गर्म पानी का उत्पादन करने, लिफ्ट चलाने के साथ-साथ श्रम-बचत उपकरणों और खेत की इमारतों को बिजली की आपूर्ति की। जनवरी 1882 में दुनिया का पहला सार्वजनिक कोयला आधारित बिजलीघर, एडिसन विद्युत प्रकाश स्टेशन, एडवर्ड हिबर्ड जॉनसन द्वारा आयोजित थॉमस एडिसन की परियोजना, लंदन में बनाया गया था। बैबकॉक और विलकॉक्स वाष्पित्र संचालित a 125 hp भाप का इंजन जो चला रहा था a 27 long ton जनरेटर। इसने उस क्षेत्र में परिसर में बिजली की आपूर्ति की जो सड़क को खोदे बिना वायडक्ट की पुलियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता था, जिस पर गैस कंपनियों का एकाधिकार था। ग्राहकों में सिटी टेम्पल (लंदन) और ओल्ड बेली सम्मलित थे। अन्य महत्वपूर्ण ग्राहक सामान्य डाकघर मुख्यालय का टेलीग्राफ कार्यालय था, किन्तु यह पुलियों के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता था। जॉनसन ने होलबोर्न टैवर्न और न्यूगेट के माध्यम से आपूर्ति केबल को भूमि के ऊपर चलाने की व्यवस्था की। न्यूयॉर्क में सितंबर 1882 में, निचले मैनहट्टन द्वीप क्षेत्र में विद्युत प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए एडिसन द्वारा पर्ल स्ट्रीट स्टेशन की स्थापना की गई थी। स्टेशन 1890 में आग से नष्ट होने तक चलता रहा। स्टेशन ने प्रत्यक्ष-वर्तमान जनरेटर को चालू करने के लिए भाप के इंजनों का उपयोग किया। डीसी वितरण के कारण सेवा क्षेत्र छोटा था, फीडरों में वोल्टेज घटाव द्वारा सीमित। 1886 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने वैकल्पिक चालू प्रणाली का निर्माण प्रारंभ किया, जिसने लंबी दूरी के संचरण के लिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया। फिर इसे आभ्यंतरिक प्रकाश व्यवस्था के लिए वापस ले लिया, अधिक कुशल और कम महंगी प्रणाली  जो आधुनिक प्रणालियों के समान है। धाराओं का युद्ध अंततः एसी वितरण और उपयोग के पक्ष में हल हो गया, चूंकि कुछ डीसी प्रणाली 20 वीं शताब्दी के अंत तक बने रहे। मील किलोमीटर या उससे अधिक  सेवा त्रिज्या वाले डीसी प्रणाली आवश्यक रूप से छोटे, ईंधन की खपत के कम कुशल और बहुत बड़े केंद्रीय एसी उत्पादन स्टेशनों की तुलना में अधिक श्रम-गहन थे।

एसी प्रणाली ने भार  के प्रकार के आधार पर उपयोगिता आवृत्ति की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया। उच्च आवृत्तियों, कर्षण प्रणालियों और  भार ी मोटर  भार  प्रणालियों का उपयोग करते हुए प्रकाश  भार  कम आवृत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। केंद्रीय स्टेशन उत्पादन के अर्थशास्त्र में बहुत सुधार हुआ जब समान आवृत्ति पर संचालित एकीकृत प्रकाश और बिजली प्रणालियों को विकसित किया गया। वही उत्पादन संयंत्र जो दिन के पर्यन्त बड़े औद्योगिक  भार  को संचालित करता था, व्यस्त समय के पर्यन्त कम्यूटर रेलवे प्रणाली को प्रदाय कर सकता था और फिर शाम को प्रकाश  भार  की सेवा करता था, इस प्रकार प्रणाली  भार  घटक विद्युत में सुधार होता था और कुल मिलाकर विद्युत ऊर्जा की लागत कम हो जाती थी। कई अपवाद उपस्तिथ थे, उत्पादन स्टेशन आवृत्ति की पसंद से बिजली और प्रकाश के लिए समर्पित थे। आवृत्ति परिवर्तक घूर्णन और घूर्णन कंवर्टर सामान्य प्रकाश व्यवस्था और बिजली नेटवर्क से इलेक्ट्रिक रेलवे प्रणाली को खिलाने के लिए विशेष रूप से सामान्य थे।

20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों के पर्यन्त केंद्रीय स्टेशन बड़े हो गए। अधिक दक्षता प्रदान करने के लिए उच्च भाप के दबावों का उपयोग करते हुए, विश्वसनीयता और लागत में सुधार के लिए कई विद्युत उत्पादन  के एक दूसरे का संबंध पर निर्भर रहे। उच्च वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन ने पनबिजली को दूर के झरनों से शहर के बाजारों तक आसानी से ले जाने की अनुमति दी। 1906 के आसपास केंद्रीय स्टेशन सेवा में भाप टरबाइन के आगमन ने उत्पादन क्षमता के बड़े विस्तार की अनुमति दी। जेनरेटर अब बेल्ट के विद्युत पारेषण पारस्परिक इंजनों की अपेक्षाकृत धीमी गति से सीमित नहीं थे और बड़े आकार में बढ़ सकते थे। उदाहरण के लिए, सेबस्टियन जिअर्थात डे फेरेंटी ने प्रस्तावित नए केंद्रीय स्टेशन के लिए कभी भी बनाए गए पारस्परिक भाप इंजन की योजना बनाई। किन्तु आवश्यक आकार में टर्बाइन उपलब्ध होने पर योजनाओं को खत्म कर दिया। केंद्रीय स्टेशनों के बाहर बिजली प्रणालियों का निर्माण करने के लिए समान मात्रा में अभियांत्रिकी कौशल और वित्तीय कौशल के संयोजन की आवश्यकता होती है। केंद्रीय स्टेशन निर्माण के अग्रदूतों में संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और सैमुअल इंसुल, यूके में फेरेंटी और चार्ल्स हेस्टरमैन मेर्ज़ और कई अन्य सम्मलित हैं।

तापीय विद्युत केंद्र
तापीय विद्युत केंद्रों में यांत्रिक शक्ति ताप इंजन द्वारा उत्पादित की जाती है, जो तापीय ऊर्जा को अधिकांशतः ईंधन के दहन से घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अधिकांश तापीय विद्युत केंद्र भाप का उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें कभी-कभी भाप बिजलीघर भी कहा जाता है। ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के अनुसार, सभी तापीय ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पर्यावरण में सदैव गर्मी खो जाती है। यदि इस नुकसान को औद्योगिक प्रक्रियाओं और जिला तापन के लिए उपयोगी गर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है। तो बिजली संयंत्र को सह-उत्पादन बिजली संयंत्र या सीएचपी संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र के रूप में जाना जाता है। जिन देशों में जिला तापन सामान्य है, वहाँ समर्पित ताप संयंत्र हैं जिन्हें ताप-केवल वाष्पित्र स्टेशन कहा जाता है। मध्य पूर्व में बिजलीघरों का महत्वपूर्ण वर्ग पानी के अलवणीकरण के लिए सह-उत्पाद गर्मी का उपयोग करता है।

ऊष्मा विद्युत चक्र की दक्षता उत्पादित अधिकतम कार्यशील द्रव तापमान द्वारा सीमित होती है। दक्षता सीधे उपयोग किए गए ईंधन का कार्य नहीं है। समान भाप की स्थिति के लिए कोयला-, परमाणु और गैस बिजली संयंत्रों में सभी की सैद्धांतिक दक्षता समान होती है। कुल मिलाकर, यदि कोई प्रणाली लगातार आधार भाग पर है तो यह रुक-रुक कर उपयोग किए जाने वाले शिखर भार की तुलना में अधिक कुशल होगा। भाप टर्बाइन सामान्यतः पूर्ण क्षमता पर संचालित होने पर उच्च दक्षता पर काम करते हैं।

प्रक्रिया जिला तापन के लिए गर्मी को अस्वीकार उपयोग के अतिरिक्त, बिजली संयंत्र की समग्र दक्षता में सुधार करने का विधि संयुक्त चक्र संयंत्र में दो अलग-अलग थर्मोडायनामिक चक्रों को जोड़ना है। सामान्यतः गैस टर्बाइन से निकलने वाली गैसों का उपयोग वाष्पित्र और भाप टर्बाइन के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। शीर्ष चक्र और निचला चक्र का संयोजन अकेले चक्र की तुलना में उच्च समग्र दक्षता उत्पन्न करता है।

2018 में इंटर राव यूईएस और स्टेट ग्रिड 8-GW ताप विद्युत संयंत्र बनाने की योजना है, जो रूस में सबसे बड़ी कोयला आधारित बिजली संयंत्र निर्माण परियोजना है।

ऊष्मा स्रोत द्वारा

 * जीवाश्म-ईंधन बिजलीघर भाप टरबाइन जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों के स्थितियों में गैस टरबाइन का उपयोग कर सकते हैं। कोयले से चलने वाला बिजलीघर भाप वाष्पित्र में कोयले को जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है। भाप भाप टर्बाइन और बिजली जनरेटर चलाती है जो तब बिजली उत्पन्न करती है। दहन के अपशिष्ट उत्पादों में राख, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सम्मलित हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ गैसों को अपशिष्ट धारा से हटाया जा सकता है।
 * परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाप बनाने के लिए परमाणु रिएक्टर के कोर परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग करें, जो तब भाप टरबाइन और जनरेटर को संचालित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20 प्रतिशत बिजली उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा किया जाता है।
 * भूतापीय विद्युत संयंत्र गर्म भूमिगत चट्टानों से निकाली गई भाप का उपयोग करते हैं। ये चट्टानें पृथ्वी के कोर में रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से गर्म होती हैं।
 * बायोमास रूपांतरण प्रक्रिया को उपयोगी ऊर्जा में बायोमास-ईंधन वाले बिजली संयंत्रों को खोई, भस्मीकरण, लैंडफिल मीथेन, बायोमास के अन्य रूपों से ईंधन दिया जा सकता है।
 * एकीकृत स्टील मिलों में पिघलाऊ भट्टा गैस कम लागत वाली कम ऊर्जा-घनत्व वाला ईंधन है।
 * सामान्यतः भाप वाष्पित्र और टर्बाइन में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए सह-उत्पादन कभी-कभी पर्याप्त रूप से केंद्रित होता है।
 * सौर तापीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र पानी को उबालने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और भाप उत्पन्न करते हैं, जो जनरेटर को घुमाती है।

प्राइम मूवर द्वारा
प्राइम मूवर मशीन है जो विभिन्न रूपों की ऊर्जा को गति की ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
 * भाप टरबाइन संयंत्र टरबाइन के ब्लेड को घुमाने के लिए भाप के विस्तार से उत्पन्न गतिशील दबाव का उपयोग करते हैं। लगभग सभी बड़े गैर-जल संयंत्र इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। दुनिया में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 90 प्रतिशत भाप टर्बाइनों के उपयोग के माध्यम से होता है।
 * गैस टरबाइन संयंत्र टर्बाइन को सीधे संचालित करने के लिए बहने वाली गैसों (वायु और दहन उत्पादों) से गतिशील दबाव का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक-गैस ईंधन (और तेल ईंधन) दहन टरबाइन संयंत्र तेजी से प्रारंभ हो सकते हैं और इसलिए उच्च मांग की अवधि के पर्यन्त चरम ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है, चूंकि बेस-लोडेड संयंत्रों की तुलना में अधिक लागत पर। ये तुलनात्मक रूप से छोटी इकाइयाँ हो सकती हैं, और कभी-कभी पूरी तरह से मानव रहित, दूरस्थ रूप से संचालित होती हैं। इस प्रकार का नेतृत्व यूके, पॉकेट बिजलीघरों द्वारा किया गया था दुनिया का पहला होने के नाते, 1959 में कमीशन किया गया।
 * संयुक्त चक्र संयंत्रों में प्राकृतिक गैस से चलने वाली गैस टर्बाइन और भाप वाष्पित्र और भाप टर्बाइन दोनों होते हैं जो गैस टर्बाइन से गर्म निकास गैस का उपयोग बिजली का उत्पादन करने के लिए करते हैं। यह संयंत्र की समग्र दक्षता को बहुत बढ़ाता है, और कई नए बेसलोड बिजली संयंत्र प्राकृतिक गैस से चलने वाले संयुक्त चक्र संयंत्र हैं।
 * आंतरिक दहन प्रत्यागामी इंजनों का उपयोग पृथक समुदायों के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है और अधिकांशतः छोटे सह-उत्पादन संयंत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। अस्पताल, कार्यालय भवन, औद्योगिक संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी बिजली आउटेज के स्थितियों में बैकअप पावर प्रदान करने के लिए उनका उपयोग करती हैं। ये सामान्यतः डीजल तेल, भार ी तेल, प्राकृतिक गैस और लैंडफिल गैस से ईंधन भरते हैं।
 * गैस टर्बाइन माइक्रोटर्बाइन, स्टर्लिंग इंजन और आंतरिक दहन प्रत्यागामी इंजन अवसर ईंधन का उपयोग करने के लिए कम लागत वाले समाधान हैं, जैसे लैंडफिल गैस, जल उपचार संयंत्रों से डाइजेस्टर गैस और तेल उत्पादन से अपशिष्ट गैस।

कर्तव्य से
प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रेषित (अनुसूचित) किए जा सकने वाले बिजली संयंत्रों में सम्मलित हैं:
 * बेस भार  बिजली संयंत्र प्रणाली  भार  के उस घटक को प्रदान करने के लिए लगभग लगातार चलते हैं जो दिन या सप्ताह के पर्यन्त भिन्न नहीं होता है। कम ईंधन लागत के लिए बेसलोड संयंत्रों को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है, किन्तु प्रणाली  भार  में बदलाव के पर्यन्त जल्दी से प्रारंभ या बंद नहीं हो सकता है। बेस-लोड संयंत्रों के उदाहरणों में बड़े आधुनिक कोयले से चलने वाले और परमाणु उत्पादन केंद्र, या पानी की अनुमानित आपूर्ति वाले हाइड्रो प्लांट सम्मलित होंगे।
 * पीकिंग बिजली संयंत्र दैनिक शिखर भार  को पूरा करते हैं, जो प्रत्येक दिन केवल या दो घंटे के लिए हो सकता है। जबकि उनकी वृद्धिशील परिचालन लागत बेस  भार  संयंत्रों की तुलना में सदैव अधिक होती है, उन्हें  भार  शिखर के पर्यन्त प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। पीकिंग संयंत्रों में सरल चक्र गैस टर्बाइन और पारस्परिक आंतरिक दहन इंजन सम्मलित हैं, जिन्हें प्रणाली चोटियों की भविष्यवाणी होने पर तेजी से प्रारंभ किया जा सकता है। जलविद्युत संयंत्रों को पीकिंग उपयोग के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है।
 * लोड निम्नलिखित बिजली संयंत्र आर्थिक रूप से दैनिक और साप्ताहिक भार  में भिन्नता का पालन कर सकते हैं, पीकिंग प्लांट्स की तुलना में कम लागत पर और बेसलोड प्लांट्स की तुलना में अधिक लचीलेपन के साथ।

गैर-प्रेषणीय संयंत्रों में पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्रोत सम्मलित हैं; जबकि प्रणाली ऊर्जा आपूर्ति में उनके दीर्घकालिक योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है, अल्पकालिक (दैनिक या प्रति घंटा) आधार पर उनकी ऊर्जा का उपयोग उपलब्ध के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि पीढ़ी को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ संविदात्मक व्यवस्था (लेना या भुगतान करना) या अन्य नेटवर्क के लिए प्रणाली एक दूसरे का संबंध प्रभावी रूप से गैर-प्रेषणीय हो सकते हैं।

शीतलन टावर
सभी ताप विद्युत संयंत्र उत्पादित उपयोगी विद्युत ऊर्जा के उपोत्पाद के रूप में अपशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अपशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उपयोगी बिजली में परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा के बराबर या उससे अधिक है. गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र 65% रूपांतरण दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कोयला और तेल संयंत्र लगभग 30-49% प्राप्त कर सकते हैं। अपशिष्ट गर्मी वातावरण में तापमान वृद्धि उत्पन्न करती है, जो उसी बिजली संयंत्र से ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन द्वारा उत्पादित की तुलना में कम है। कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्राकृतिक ड्राफ्ट वेट शीतलन टावर और बड़े जीवाश्म-ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्र बड़े हाइपरबोलॉइड संरचना चिमनी जैसी संरचनाओं का उपयोग करते हैं (जैसा कि दाईं ओर की छवि में देखा गया है) जो वाष्पीकरण द्वारा परिवेशी वातावरण में अपशिष्ट गर्मी को छोड़ते हैं। पानी।

चूंकि, कई बड़े ताप विद्युत संयंत्र्स, न्यूक्लियर बिजली संयंत्र्स, फॉसिल-फायर्ड बिजली संयंत्र्स, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, जियोऊष्मा विद्युत, बायोमास और ट्रैश-टू-एनर्जी प्लांट में मैकेनिकल इंड्यूस्ड-ड्राफ्ट या फोर्स्ड-ड्राफ्ट वेट शीतलन टावर्स | वेस्ट- टू-एनर्जी प्लांट नीचे आने वाले पानी के माध्यम से ऊपर की ओर हवा की गति प्रदान करने के लिए फैन (मैकेनिकल) का उपयोग करते हैं और हाइपरबोलॉइड चिमनी जैसी संरचनाएं नहीं हैं। प्रेरित या मजबूर-ड्राफ्ट शीतलन टॉवर सामान्यतः आयताकार, बॉक्स जैसी संरचनाएं होती हैं जो ऐसी सामग्री से भरी होती हैं जो ऊपर की ओर बहने वाली हवा और नीचे बहने वाले पानी के मिश्रण को बढ़ाती हैं। प्रतिबंधित पानी के उपयोग वाले क्षेत्रों में, ड्राई शीतलन टॉवर या सीधे एयर कूल्ड रेडिएटर्स आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि बाष्पीकरणीय शीतलन के लिए मेक-अप पानी प्राप्त करने की लागत या पर्यावरणीय परिणाम निषेधात्मक होंगे। विशिष्ट गीले, बाष्पीकरणीय शीतलन टॉवर की तुलना में इन कूलरों में पंखों को चलाने के लिए कम दक्षता और उच्च ऊर्जा खपत होती है।

एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी)
बिजली संयंत्र एयर-कूल्ड कंडेनसर का उपयोग कर सकते हैं, पारंपरिक रूप से सीमित या महंगे पानी की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में। एयर-कूल्ड कंडेनसर पानी का उपयोग किए बिना शीतलन टावर (गर्मी अपव्यय) के समान उद्देश्य प्रदान करते हैं। वे अतिरिक्त सहायक शक्ति का उपभोग करते हैं और इस प्रकार पारंपरिक शीतलन टावर की तुलना में उच्च कार्बन पदचिह्न हो सकते हैं।

वन्स-थ्रू शीतलन सिस्टम्स
इलेक्ट्रिक कंपनियां अधिकांशतः शीतलन टॉवर के अतिरिक्त समुद्र या झील, नदी या शीतलन तालाब से ठंडा पानी का उपयोग करना पसंद करती हैं। यह सिंगल पास या वन्स-थ्रू शीतलन प्रणाली शीतलन टॉवर की लागत को बचा सकता है और प्लांट के हीट एक्सचेंजर्स के माध्यम से ठंडा पानी पंप करने के लिए कम ऊर्जा लागत हो सकती है। चूँकि, अपशिष्ट ऊष्मा तापीय प्रदूषण का कारण बन सकती है क्योंकि पानी का निर्वहन होता है। शीतलन के लिए पानी के प्राकृतिक निकायों का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों को शीतलन मशीनरी में जीवों के सेवन को सीमित करने के लिए मछली स्क्रीन जैसे तंत्र के साथ डिजाइन किया गया है। ये स्क्रीन केवल आंशिक रूप से प्रभावी हैं और इसके परिणामस्वरूप हर साल अरबों मछलियाँ और अन्य जलीय जीव बिजली संयंत्रों द्वारा मारे जाते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में इंडियन पॉइंट एनर्जी सेंटर में शीतलन प्रणाली  सालाना अरब से अधिक मछली के अंडे और लार्वा को मारती है।  भार त में बिजली संयंत्र सलाहकार और पर्यावरणीय प्रभाव यह है कि यदि ठंडे मौसम में पौधे बंद हो जाते हैं तो जलीय जीव जो गर्म निर्वहन वाले पानी के अनुकूल हो जाते हैं, घायल हो सकते हैं।.

बिजलीघरों द्वारा पानी की खपत विकासशील मुद्दा है। हाल के वर्षों में, पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट जल, या ग्रेवाटर का उपयोग शीतलन टावरों में किया गया है। विस्कॉन्सिन में कैलपाइन रिवरसाइड और कैलपाइन फॉक्स बिजलीघरों के साथ-साथ मिनेसोटा में कैलपाइन मैनकैटो बिजलीघर इन सुविधाओं में से हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा
बिजलीघर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।

हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजलीघर
पनबिजली केंद्र में पनबिजली उत्पन्न करने के लिए पनबिजली का उपयोग कर टर्बाइनों के माध्यम से पानी बहता है। विद्युत जनित्र से जुड़े पानी के टर्बाइनों तक पेनस्टॉक्स के माध्यम से गिरने वाले पानी के गुरुत्वाकर्षण बल से शक्ति प्राप्त की जाती है। उपलब्ध बिजली की मात्रा ऊंचाई और जल प्रवाह का संयोजन है। जल स्तर को बढ़ाने और जलाशय के लिए झील बनाने के लिए कई प्रकार के बांध बनाए जा सकते हैं। जलविद्युत का उत्पादन 150 देशों में होता है, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2010 में वैश्विक जलविद्युत का 32 प्रतिशत उत्पादन होता है। चीन 2010 में 721 टेरावाट घंटे के उत्पादन के साथ सबसे बड़ा जलविद्युत उत्पादक है, जो घरेलू बिजली के उपयोग के लगभग 17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

सौर
सौर ऊर्जा को या तो सीधे सौर सेल में, या ताप इंजन चलाने के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करके सौर ऊर्जा संयंत्र में केंद्रित किया जा सकता है। सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष वर्तमान बिजली में परिवर्तित करता है। पावर इन्वर्टर विद्युत ग्रिड से कनेक्शन के लिए प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं। इस प्रकार के संयंत्र ऊर्जा रूपांतरण के लिए घूमने वाली मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र या तो परवलयिक गर्तों या हेलिओस्टैट्स का उपयोग पाइप पर सूर्य के प्रकाश को निर्देशित करने के लिए करते हैं, जिसमें गर्मी हस्तांतरण द्रव होता है, जैसे कि तेल। गर्म तेल का उपयोग तब पानी को भाप में उबालने के लिए किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाता है जो विद्युत जनरेटर को चलाता है। सौर तापीय विद्युत संयंत्र का केंद्रीय टावर प्रकार, आकार के आधार पर सैकड़ों या हजारों दर्पणों का उपयोग करता है, जो टॉवर के शीर्ष पर रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को निर्देशित करता है। बिजली के जनरेटर चलाने वाले टर्बाइनों को चालू करने के लिए भाप का उत्पादन करने के लिए गर्मी का उपयोग किया जाता है।

हवा
पवन टर्बाइनों का उपयोग उन क्षेत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है जहां तेज, स्थिर हवाएं चलती हैं, कभी-कभी तट। अतीत में कई अलग-अलग डिज़ाइनों का उपयोग किया गया है, किन्तु आज उत्पादित होने वाली लगभग सभी आधुनिक टर्बाइनों में तीन-ब्लेड, अपविंड डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। ग्रिड से जुड़े पवन टर्बाइन अब बनाए जा रहे हैं जो 1970 के दशक के पर्यन्त स्थापित इकाइयों की तुलना में बहुत बड़े हैं। इस प्रकार वे पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक सस्ते और विश्वसनीय रूप से बिजली का उत्पादन करते हैं। बड़े टर्बाइनों ( मेगावाट के क्रम में) के साथ, ब्लेड पुराने, छोटे, इकाइयों की तुलना में अधिक धीरे-धीरे चलते हैं, जो उन्हें पक्षियों के लिए कम ध्यान देने योग्य और सुरक्षित बनाता है।

समुद्री
समुद्री ऊर्जा या समुद्री शक्ति (जिसे कभी-कभी समुद्र ऊर्जा या महासागर शक्ति भी कहा जाता है) समुद्र की लहरों, ज्वार, लवणता और महासागर तापीय ऊर्जा द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को संदर्भित करती है। दुनिया के महासागरों में पानी की गति गतिज ऊर्जा, या गति में ऊर्जा का विशाल भंडार बनाती है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए बिजली घरों, परिवहन और उद्योगों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है।

समुद्री ऊर्जा शब्द में तरंग शक्ति - सतही तरंगों से शक्ति, और ज्वारीय शक्ति - चलती पानी के बड़े पिंडों की गतिज ऊर्जा से प्राप्त दोनों सम्मलित हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का रूप नहीं है, क्योंकि पवन ऊर्जा पवन से प्राप्त होती है, यदि पवन टर्बाइनों को पानी के ऊपर रखा गया हो।

महासागरों में ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा होती है और यदि अधिकांश केंद्रित आबादी नहीं तो बहुत से लोगों के करीब हैं। महासागर ऊर्जा में दुनिया भर में पर्याप्त मात्रा में नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है।

ऑस्मोसिस


लवणता प्रवणता ऊर्जा को दाब-मंदित परासरण कहते हैं। इस पद्धति में, समुद्री जल को दबाव कक्ष में पंप किया जाता है जो खारे पानी और ताजे पानी के दबावों के अंतर से कम दबाव पर होता है। मीठे पानी को भी झिल्ली के माध्यम से दबाव कक्ष में पंप किया जाता है, जिससे कक्ष का आयतन और दबाव दोनों बढ़ जाता है। जैसे ही दबाव के अंतर की भरपाई की जाती है, टरबाइन घूमती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पद्धति का विशेष रूप से नॉर्वेजियन यूटिलिटी स्टेटक्राफ्ट द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसने गणना की है कि नॉर्वे में इस प्रक्रिया से 25 टीडब्ल्यूएच/वर्ष तक उपलब्ध होगा। स्टेटक्राफ्ट ने ओस्लो फोजर्ड पर दुनिया का पहला प्रोटोटाइप ऑस्मोटिक बिजली संयंत्र बनाया है जो 24 नवंबर 2009 को खोला गया था। चूंकि जनवरी 2014 में स्टेटक्राफ्ट ने इस पायलट को जारी नहीं रखने की घोषणा की।

बायोमास
पानी को भाप में गर्म करने और भाप टर्बाइन चलाने के लिए अपशिष्ट हरी सामग्री के दहन से बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। गैसीकरण, पाइरोलिसिस या टॉरफेक्शन प्रतिक्रियाओं में तापमान और दबावों की श्रृंखला के माध्यम से बायोएनेर्जी को भी संसाधित किया जा सकता है। वांछित अंतिम उत्पाद के आधार पर, ये प्रतिक्रियाएँ अधिक ऊर्जा-सघन उत्पाद (सिनगैस, लकड़ी के छर्रों, टोरेफैक्शन) का निर्माण करती हैं, जिन्हें बाद में खुले जलने की तुलना में बहुत कम उत्सर्जन दर पर बिजली का उत्पादन करने के लिए साथ इंजन में प्रदाय किया जा सकता है।

भंडारण बिजलीघर
पंप-स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकिटी, थर्मल एनर्जी स्टोरेज, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज, बैटरी भंडारण बिजलीघर आदि के रूप में बाद में ऊर्जा को संग्रहित करना और विद्युत शक्ति का उत्पादन करना संभव है।

पंप किया गया भंडारण
अतिरिक्त बिजली के भंडारण का दुनिया का सबसे बड़ा रूप, पंप-स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकिटी| पंप-स्टोरेज रिवर्सिबल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है। वे ऊर्जा के शुद्ध उपभोक्ता हैं किन्तु बिजली के किसी भी स्रोत के लिए भंडारण प्रदान करते हैं, प्रभावी ढंग से बिजली की आपूर्ति और मांग में चोटियों और गर्तों को सुचारू करते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट सामान्यतः कम जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पानी पंप करने के लिए ऑफ शिखर अवधि के पर्यन्त अतिरिक्त बिजली का उपयोग करते हैं। क्योंकि पम्पिंग व्यस्ततम समय में होती है, बिजली चरम समय की तुलना में कम मूल्यवान होती है। यह कम मूल्यवान अतिरिक्त बिजली अनियंत्रित पवन ऊर्जा और कोयला, परमाणु और भूतापीय जैसे बेस भार  बिजली संयंत्रों से आती है, जो अभी भी रात में बिजली का उत्पादन करते हैं, चूंकि मांग बहुत कम है। दिन के समय शिखर डिमांड के पर्यन्त, जब बिजली की कीमतें अधिक होती हैं, तो भंडारण का उपयोग पीकिंग बिजली संयंत्र के लिए किया जाता है, जहां ऊपरी जलाशय में पानी को टर्बाइन और जनरेटर के माध्यम से निचले जलाशय में वापस प्रवाहित करने की अनुमति दी जाती है। कोयला बिजलीघरों के विपरीत, जो ठंड से प्रारंभ होने में 12 घंटे से अधिक समय ले सकता है, जलविद्युत जनरेटर को कुछ ही मिनटों में सेवा में लाया जा सकता है, जो शिखर  भार  की मांग को पूरा करने के लिए आदर्श है। दक्षिण अफ्रीका में दो पर्याप्त पंप वाली भंडारण योजनाएं हैं, पाल्मेट पंप स्टोरेज स्कीम और दूसरी ड्रेकेन्सबर्ग, इंगुला पंप स्टोरेज स्कीम।

विशिष्ट बिजली उत्पादन
बिजलीघर द्वारा उत्पन्न बिजली को वाट के गुणकों में मापा जाता है, सामान्यतः मेगा- (106 वाट) या गीगा- (109 वाट)। बिजली संयंत्र के प्रकार और ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक कारकों के आधार पर बिजलीघर क्षमता में बहुत भिन्न होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण पैमाने की भावना प्रदान करते हैं।

कई सबसे बड़े ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फ़ार्म चीन में स्थित हैं। 2022 तक, गांसु पवन फार्म दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती पवन फार्म है, जो 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, इसके बाद झांग जियाकौ (3000 मेगावाट) है। जनवरी 2022 तक, यूनाइटेड किंगडम में हॉर्नसी विंड फ़ार्म 1218 मेगावाट पर दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फ़ार्म है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में वॉल्नी विंड फ़ार्म 1026 मेगावाट है।

, फोटोवोल्टिक बिजलीघरों की सूची | दुनिया में सबसे बड़े फोटोवोल्टिक (पीवी) बिजली संयंत्रों का नेतृत्व भार त में भादला सोलर पार्क द्वारा किया जाता है, जिसकी रेटिंग 2245 मेगावाट है।

यू.एस. में सौर तापीय विद्युत स्टेशनों का निम्न आउटपुट है:
 * इवानपाह सौर ऊर्जा सुविधा 392 मेगावाट के उत्पादन के साथ देश की सबसे बड़ी है

बड़े कोयले से चलने वाले, परमाणु और पनबिजलीघर सैकड़ों मेगावाट से लेकर कई गीगावाट तक उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ उदाहरण:
 * दक्षिण अफ्रीका में कोएबर्ग परमाणु ऊर्जा स्टेशन की रेटेड क्षमता 1860 मेगावाट है।
 * ब्रिटेन में कोयले से चलने वाले रैटक्लिफ-ऑन-सोर बिजलीघर की रेटेड क्षमता 2 गीगावाट है।
 * मिस्र में असवान बांध पनबिजली संयंत्र की क्षमता 2.1 गीगावाट है।
 * चीन में थ्री गोरजेस डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्लांट की क्षमता 22.5 गीगावाट है।

गैस टर्बाइन बिजली संयंत्र दसियों से सैकड़ों मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ उदाहरण:
 * इंडियन क्वींस सिंपल-साइकिल, या ओपन साइकिल गैस टर्बाइन (ओसीजीटी), कॉर्नवॉल यूके में पीकिंग बिजलीघर, गैस टर्बाइन के साथ 140 मेगावाट रेट किया गया है।
 * मेडवे बिजलीघर, संयुक्त चक्र गैस टर्बाइन (सीसीजीटी) बिजलीघर केंट, यूके में दो गैस टर्बाइन और भाप टर्बाइन के साथ 700 मेगावाट का मूल्यांकन किया गया है।

बिजलीघर की रेटेड क्षमता लगभग अधिकतम विद्युत शक्ति है जो बिजलीघर उत्पादन कर सकता है। अनुसूचित या अनिर्धारित रखरखाव के समय को छोड़कर, कुछ बिजली संयंत्र लगभग हर समय अपनी रेटेड क्षमता पर गैर-लोड-निम्न बेस भार  बिजली संयंत्र के रूप में चलाए जाते हैं।

चूंकि, कई बिजली संयंत्र सामान्यतः उनकी निर्धारित क्षमता से बहुत कम बिजली का उत्पादन करते हैं।

कुछ स्थितियों में बिजली संयंत्र अपनी रेटेड क्षमता से बहुत कम बिजली उत्पन्न करता है क्योंकि यह आंतरायिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है। ऑपरेटर ऐसे बिजली संयंत्रों से अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकर खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत लागत व्यावहारिक रूप से शून्य है, किन्तु उपलब्ध बिजली व्यापक रूप से भिन्न होती है - विशेष रूप से, यह रात में भार ी तूफान के पर्यन्त शून्य हो सकती है।

कुछ स्थितियों में ऑपरेटर जानबूझकर आर्थिक कारणों से कम बिजली का उत्पादन करते हैं। बिजली संयंत्र के बाद भार  चलाने के लिए ईंधन की लागत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, और पीकिंग बिजली संयंत्र चलाने के लिए ईंधन की लागत और भी अधिक होती है - उनकी अपेक्षाकृत उच्च सीमांत लागत होती है। ऑपरेटर बिजली संयंत्रों को बंद रखते हैं (ऑपरेशनल रिजर्व) या न्यूनतम ईंधन खपत पर चलते हैं (स्पिनिंग रिजर्व) अधिकांश समय। ऑपरेटर बिजली संयंत्रों के बाद भार  में अधिक ईंधन भरते हैं, जब मांग कम लागत वाले संयंत्रों (अर्थात, रुक-रुक कर और बेस  भार  प्लांट) से ऊपर उठती है, और तब बिजली संयंत्रों में अधिक ईंधन भरते हैं, जब मांग  भार  से तेजी से बढ़ती है। निम्नलिखित बिजली संयंत्रों का पालन कर सकते हैं।

आउटपुट पैमाइश
संयंत्र की सभी उत्पन्न शक्ति आवश्यक रूप से वितरण प्रणाली में वितरित नहीं की जाती है। बिजली संयंत्र सामान्यतः कुछ बिजली का उपयोग स्वयं भी करते हैं, इस स्थितियों में उत्पादन उत्पादन को सकल उत्पादन और शुद्ध उत्पादन में वर्गीकृत किया जाता है।

'सकल उत्पादन' या 'सकल विद्युत उत्पादन' विशिष्ट अवधि में बिजली संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादन#टर्बाइन की कुल मात्रा है। इसे जनरेटिंग टर्मिनल पर मापा जाता है और किलोवाट_घंटा|किलोवाट-घंटे (kW·h), किलोवाट_घंटा#वाट_घंटा_बहुल_और_बिलिंग_यूनिट|मेगावाट-घंटे (MW·h) में मापा जाता है। किलोवाट घंटा,वाट_घंटा_बहुल_और_बिलिंग_यूनिट|गीगावाट-घंटे (जीडब्ल्यू·एच) या सबसे बड़े बिजली संयंत्रों के लिए किलोवाट_घंटा#वाट_घंटा_बहुल_और_बिलिंग_यूनिट|टेरावाट-घंटे (TW·h)। इसमें संयंत्र सहायक और ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाने वाली बिजली सम्मलित है।
 * सकल उत्पादन = शुद्ध उत्पादन + संयंत्र के भीतर उपयोग (इन-हाउस भार  के रूप में भी जाना जाता है)

शुद्ध उत्पादन बिजली संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली की मात्रा है जो उपभोक्ता उपयोग के लिए प्रेषित और वितरित की जाती है। शुद्ध उत्पादन कुल सकल बिजली उत्पादन से कम है क्योंकि उत्पादित कुछ बिजली संयंत्र के भीतर ही पंप, मोटर और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों जैसे सहायक उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार


 * शुद्ध उत्पादन = सकल उत्पादन - संयंत्र के भीतर उपयोग (a.k.a. आंतरिक  भार )

संचालन
बिजलीघर पर ऑपरेटिंग स्टाफ के कई कर्तव्य होते हैं। ऑपरेटर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं जो यांत्रिक और बिजली के उपकरणों पर अधिकांशतः मरम्मत करते हैं। वे समय-समय पर निरीक्षण के साथ उपकरण का रखरखाव करते हैं और नियमित अंतराल पर तापमान, दबाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अंकित करते हैं। आवश्यकता के आधार पर विद्युत जनरेटर को प्रारंभ करने और बंद करने के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार होते हैं। वे प्रणाली को परेशान किए बिना, चल रहे विद्युत प्रणाली के साथ जोड़े गए पीढ़ी के वोल्टेज आउटपुट को सिंक्रनाइज़ और समायोजित करने में सक्षम हैं। सुविधा में समस्याओं का निवारण करने और सुविधा की विश्वसनीयता में जोड़ने के लिए उन्हें विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों को जानना चाहिए। ऑपरेटरों को किसी आपात स्थिति का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए और इससे निपटने के लिए प्रक्रियाओं को जानना चाहिए।

यह भी देखें

 * कोजेनरेशन
 * शीतलन टॉवर
 * स्रोत द्वारा बिजली की लागत
 * एक स्रोत से जिले को उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति
 * विद्युत उत्पादन
 * बिजली उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव
 * ग्रिप-गैस स्टैक
 * जीवाश्म-ईंधन पावर स्टेशन
 * भूतापीय बिजली
 * गुरुत्वाकर्षण जल भंवर बिजली संयंत्र
 * ग्रिड से जुड़ी विद्युत प्रणाली मिनी-पावर प्लांट
 * दुनिया के सबसे बड़े बिजलीघरों की सूची
 * बिजलीघर की सूची
 * थर्मल पावर स्टेशन विफलताओं की सूची
 * परमाणु ऊर्जा संयंत्र
 * संयंत्र दक्षता
 * विद्युत ऊर्जा उत्पादन में यूनिट प्रतिबद्धता समस्या
 * वर्चुअल पावर प्लांट

बाहरी कड़ियाँ

 * Identification System for Power Stations (KKS)
 * Largest Power Plants in the World
 * Database of carbon emissions of power plants worldwide (Carbon Monitoring For Action: CARMA)
 * Net vs Gross Output Measurement Archived from the original (pdf) on 21 October 2012
 * Measuring power generation Archived from the original (pdf) on 2 October 2012