वोल्टेज सैग

एक वोल्टेज सैग (यू.एस. अंग्रेजी) या वोल्टेज डिप (ब्रिटिश अंग्रेजी) एक विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली के वोल्टेज में एक छोटी अवधि की कमी है। यह उच्च करंट मांग के कारण हो सकता है जैसे कि सिस्टम पर कहीं और करंट करंट (बिजली की मोटर्स, ट्रांसफार्मर, हीटर, बिजली की आपूर्ति शुरू करना) या फॉल्ट करंट (विद्युत अधिभार या शार्ट सर्किट)। वोल्टेज सैग्स को उनके परिमाण या गहराई और अवधि से परिभाषित किया जाता है। एक वोल्टेज सैग तब होता है जब आरएमएस वोल्टेज नाममात्र वोल्टेज के 10 से 90 प्रतिशत के बीच आधे चक्र से एक मिनट तक कम हो जाता है। कुछ संदर्भ कुछ सेकंड के लिए 0.5 चक्र की अवधि के लिए शिथिलता की अवधि को परिभाषित करते हैं, और कम वोल्टेज की लंबी अवधि को एक निरंतर शिथिलता कहा जाएगा। वोल्टेज सैग की परिभाषा आईईईई 1159, 3.1.73 में पाई जा सकती है, जो बिजली आवृत्ति के 0.5 चक्र से अधिक लेकिन 1 मिनट से कम या उसके बराबर समय के लिए नाममात्र वोल्टेज से वोल्टेज के आरएमएस मूल्य की भिन्नता के रूप में पाई जा सकती है। आमतौर पर एक वोल्टेज भिन्नता (जैसे शिथिलता, सूजन, या रुकावट) के परिमाण को इंगित करने वाले एक संशोधक का उपयोग करके वर्णित किया जाता है और संभवतः एक संशोधक भिन्नता की अवधि (जैसे, तात्कालिक, क्षणिक, या अस्थायी) का संकेत देता है।

बड़ी बिजली व्यवस्था में वोल्टेज शिथिलता
बिजली व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली प्रदान करना है। बिजली की गुणवत्ता के मुख्य उपायों में से एक वोल्टेज परिमाण है। इसलिए, इसके प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए बिजली व्यवस्था की निगरानी करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हालाँकि, चूंकि बिजली प्रणालियाँ आमतौर पर सैकड़ों busbar सहित ग्रिड होती हैं, इसलिए सिस्टम के हर एक बसबार पर मापने के उपकरण स्थापित करना लागत-कुशल नहीं है। इस संबंध में, केवल कुछ बसों पर मापे गए वोल्टेज के आधार पर विभिन्न बसों के वोल्टेज का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सुझाए गए हैं।

संबंधित अवधारणाएं
सैग शब्द को ब्राउनआउट (बिजली) के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो कि मिनटों या घंटों के लिए वोल्टेज में कमी है। क्षणिक शब्द, जैसा कि बिजली की गुणवत्ता में उपयोग किया जाता है, एक छत्र शब्द है और शिथिलता, सूजन, ड्रॉपआउट आदि को संदर्भित कर सकता है।

प्रफुल्लित
वोल्टेज स्वेल वोल्टेज सैग के विपरीत है। वोल्टेज स्वेल, जो वोल्टेज में एक क्षणिक वृद्धि है, तब होता है जब बिजली व्यवस्था में भारी भार बंद हो जाता है।

कारण
कई कारक वोल्टेज शिथिलता का कारण बन सकते हैं:
 * कुछ इलेक्ट्रिक मोटर अपनी रेटेड गति से चलने की तुलना में शुरू होने पर बहुत अधिक करंट खींचते हैं। * सुरक्षात्मक स्विचगियर (फ़्यूज़ (विद्युत) या परिपथ वियोजक) संचालित होने तक एक लाइन-टू-ग्राउंड गलती वोल्टेज शिथिलता का कारण बनेगी।  * बिजली की लाइनों में कुछ दुर्घटनाएँ जैसे बिजली गिरना या कोई वस्तु गिरना लाइन-टू-ग्राउंड फॉल्ट का कारण बन सकता है। * अचानक लोड परिवर्तन या अत्यधिक भार * ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के आधार पर, ट्रांसफॉर्मर सक्रिय * वोल्टेज की कमी बिजली उपयोगिता से आ सकती है, लेकिन ज्यादातर स्थानीय इन-बिल्डिंग उपकरण के कारण होती है। आवासीय घरों में, कभी-कभी रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर, या भट्टी के पंखे शुरू होने पर वोल्टेज शिथिलता देखी जाती है।

दोष के कारण शिथिलता के परिमाण को प्रभावित करने वाले कारक:
 * पीड़ित और दोष स्रोत के बीच की दूरी
 * दोष प्रतिबाधा * दोष का प्रकार * सैग होने से पहले वोल्टेज * सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उदा। सिस्टम प्रतिबाधा और ट्रांसफार्मर कनेक्शन

यह भी देखें

 * (एलवीआरटी)