वाटर मीटरिंग

जल पैमाइश पानी के उपयोग को मापने का अभ्यास है। जल मीटर आवासीय और व्यावसायिक भवन इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को मापते हैं जिन्हें सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। उनका उपयोग प्रणाली के एक विशेष भाग के माध्यम से द्रव गतिकी को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।

विश्व के अधिकांश जल मीटरों को घन मीटर (m3) या लीटर में अंशांकित किया जाता है, किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में जल मीटर यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पर घन फुट (ft.3) या अमेरिकी गैलन में अंशांकित किए जाते हैं। आधुनिक मीटर सामान्यतः कुल मात्रा के अतिरिक्त दर-प्रवाह प्रदर्शित कर सकते हैं।

कई प्रकार के पानी के मीटर सामान्य उपयोग में हैं, और प्रवाह माप पद्धति, अंत-उपयोगकर्ता के प्रकार, आवश्यक प्रवाह दर और शुद्धता आवश्यकताओं द्वारा विशेषता हो सकती है।

उत्तरी अमेरिका में, पानी के मीटरों के निर्माण के मानक अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के बाहर, अधिकांश देश मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपयोग करते हैं।

पैमाइश उपकरणों के प्रकार
मापन विस्थापन और वेग के प्रवाह के लिए दो सामान्य दृष्टिकोण हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। सामान्य विस्थापन डिजाइनों में ऑसिलेटिंग पिस्टन और न्यूटेटिंग डिस्क मीटर सम्मिलित हैं। वेग-आधारित डिज़ाइनों में सिंगल- और मल्टी-जेट मीटर और टर्बाइन मीटर सम्मिलित हैं।

गैर-यांत्रिक डिज़ाइन भी हैं, उदाहरण के लिए, विद्युत चुम्बकीय और अल्ट्रासोनिक मीटर और विशेष उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए मीटर। विशिष्ट जल वितरण प्रणाली में अधिकांश मीटर केवल ठंडे पीने योग्य पानी को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विशेषता गर्म पानी के मीटर ऐसी सामग्री के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। पुन: प्राप्त पानी के मीटर में विशेष लैवेंडर रजिस्टर कवर होते हैं जो यह दर्शाता है कि पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर हैं, जैसे प्रीपेड जल मीटर और स्वचालित मीटर रीडिंग मीटर। उत्तरार्द्ध यांत्रिक जल मीटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक माप घटक और एलसीडी को एकीकृत करता है। मैकेनिकल जल मीटर सामान्यतः सिग्नल आउटपुट के रूप में रीड स्विच, हॉल या फोटोइलेक्ट्रिक कोडिंग रजिस्टर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में माइक्रोकंट्रोलर यूनिट (एमसीयू) द्वारा प्रसंस्करण के बाद, डेटा एलसीडी या आउटपुट को सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रेषित किया जाता है।

जल मीटर सामान्यतः सार्वजनिक जल प्रदाता जैसे शहर के ग्रामीण जल संघ या निजी जल कंपनी द्वारा पढ़े और बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में मोबाइल होम पार्क, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक भवन के मालिक को मीटर की रीडिंग के आधार पर उपयोगिता द्वारा बिल किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कुंजी (फ्लैट का आकार, निवासियों की संख्या या प्रत्येक इकाई की पानी के व्यय को अलग-अलग ट्रैक करके जिसे यूटिलिटी सबमीटर कहा जाता है) के आधार पर किरायेदारों के बीच साझा की गई लागत होती है।

विस्थापन जल मीटर
विस्थापन वॉल्यूमेट्रिक मीटर को सामान्यतः सकारात्मक विस्थापन मीटर या पीडी मीटर के रूप में जाना जाता है। दो सामान्य प्रकार दोलनशील पिस्टन मीटर और न्यूटेट डिस्क मीटर हैं। मीटर से निकलने वाले पानी की मात्रा के सीधे अनुपात में गतिमान मापक तत्व को भौतिक रूप से विस्थापित करने के लिए कोई भी विधि पानी पर निर्भर करती है। पिस्टन या डिस्क एक चुंबक को चलाता है जो रजिस्टर को चलाता है।

पीडी मीटर सामान्यतः आवासीय और छोटे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट निम्न-से-मध्यम प्रवाह दर पर बहुत स्पष्ट होते हैं और सामान्यतः 5/8 से 2 के आकार में होते हैं। क्योंकि विस्थापन मीटर के लिए आवश्यक है कि मापक तत्व को धक्का देने के लिए मीटर के माध्यम से सभी पानी बहता है, वे सामान्यतः उच्च प्रवाह दर या कम दबाव वाले हानि की आवश्यकता वाले बड़े व्यावसायिक अनुप्रयोगों में व्यावहारिक नहीं होते हैं। पीडी मीटर में सामान्यतः मापने वाले तत्व को चट्टानों या अन्य मलबे से बचाने के लिए अंतर्निहित छलनी होती है जो मापने वाले तत्व को रोक या तोड़ सकती है। पीडी मीटर में सामान्यतः कांस्य, पीतल या प्लास्टिक की बॉडी होती है, जिसमें मोल्डेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बने आंतरिक माप कक्ष होते हैं।

वेग जल मीटर
वेग-प्रकार मीटर ज्ञात आंतरिक क्षमता के मीटर के माध्यम से प्रवाह के वेग को मापता है। उपयोग को निर्धारित करने के लिए प्रवाह की गति को प्रवाह की मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। जेट मीटर (सिंगल-जेट और मल्टी-जेट), टर्बाइन मीटर, प्रोपेलर मीटर और मैग मीटर सहित जल प्रवाह वेग को मापने वाले कई प्रकार के मीटर हैं। अधिकांश वेग-आधारित मीटरों में आवश्यक शुद्धता के लिए मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए समायोजन फलक होता है।

मल्टी-जेट मीटर
मल्टी-जेट मीटर छोटे आकार में बहुत स्पष्ट होते हैं और सामान्यतः आवासीय और छोटे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए ⅝ से 2 आकारों में उपयोग किए जाते हैं। बहु-जेट मीटर प्ररित करनेवाला के विरुद्ध पानी के कई जेट बनाने के लिए आंतरिक कक्ष के आस-पास के कई पोर्ट्स का उपयोग करते हैं, जिनकी घूर्णन गति जल प्रवाह के वेग पर निर्भर करती है। मल्टी-जेट कम प्रवाह दर पर बहुत स्पष्ट होते हैं, किन्तु बड़े आकार के मीटर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़े पाइप व्यास में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रवाह दर के लिए आवश्यक सीधे-सीधे प्रवाह पथ नहीं होते हैं। मल्टी-जेट मीटर में सामान्यतः आंतरिक छलनी तत्व होता है जो जेट बंदरगाहों को बंद होने से बचा सकता है। मल्टी-जेट मीटर में सामान्यतः आधुनिक थर्मोप्लास्टिक्स और स्टेनलेस स्टील से बने आंतरिक मापने वाले भागों के साथ कांस्य मिश्र धातु निकाय या बाहरी आवरण होते हैं।

टर्बाइन मीटर
टर्बाइन मीटर कम प्रवाह दर पर विस्थापन और जेट मीटर की तुलना में कम स्पष्ट होते हैं, किन्तु मापने वाला तत्व प्रवाह के पूरे मार्ग पर कब्जा नहीं करता है या गंभीर रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रवाह की दिशा सामान्यतः सीधे मीटर के माध्यम से होती है, जिससे उच्च प्रवाह दर और विस्थापन-प्रकार के मीटर की तुलना में कम दबाव का हानि होता है। वे बड़े वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं, अग्नि सुरक्षा और जल वितरण प्रणाली के लिए मास्टर मीटर के रूप में पसंद के मीटर हैं। मापने वाले तत्व को बजरी या अन्य मलबे से बचाने के लिए सामान्यतः मीटर के सामने छलनी लगाने की आवश्यकता होती है जो जल वितरण प्रणाली में प्रवेश कर सकते हैं। टर्बाइन मीटर सामान्यतः 1-12 से 12 या अधिक पाइप आकार के लिए उपलब्ध होते हैं। टर्बाइन मीटर बॉडी सामान्यतः कांस्य, कच्चा लोहा या नमनीय लोहे से बने होते हैं। आंतरिक टरबाइन तत्व प्लास्टिक या गैर-संक्षारक धातु मिश्र धातु हो सकते हैं। वे सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में स्पष्ट होते हैं किन्तु प्रवाह प्रोफ़ाइल और द्रव स्थितियों से बहुत प्रभावित होते हैं।


 * अग्नि मीटर विशेष प्रकार के टर्बाइन मीटर हैं जो अग्नि सुरक्षा के लिए उच्च प्रवाह दर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अग्नि सुरक्षा में उपयोग के लिए उन्हें अधिकांश अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज़ (यूएल) या एफएम ग्लोबल (एफएम) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
 * अग्नि हाईड्रेंट मीटर विशेष प्रकार का पोर्टेबल टर्बाइन मीटर है जो हाइड्रेंट से बहने वाले पानी को मापने के लिए फायर हाइड्रेंट से जुड़ा होता है। मीटर सामान्यतः अपने वजन को कम रखने के लिए एल्यूमीनियम से बने होते हैं और सामान्यतः इनकी क्षमता 3 होती है। पूल भरने के लिए निर्माण स्थलों पर या जहां एक स्थायी मीटर अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, वहां उपयोगिताओं को अधिकांश पानी को मापने के लिए उनकी आवश्यकता होती है।

यौगिक मीटर
यौगिक मीटर का उपयोग किया जाता है जहां उच्च प्रवाह दर आवश्यक होती है, किन्तु जहां कई बार प्रवाह की छोटी दरें भी होती हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से मापने की आवश्यकता होती है। कंपाउंड मीटर में दो मापने वाले तत्व होते हैं और उनके बीच प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए चेक वाल्व होता है। उच्च प्रवाह दर पर, पानी सामान्य रूप से मुख्य रूप से या पूरी तरह से उच्च प्रवाह तत्व की ओर मोड़ दिया जाता है। उच्च प्रवाह तत्व सामान्यतः टरबाइन मीटर होता है। जब प्रवाह दर गिरती है जहां उच्च प्रवाह तत्व स्पष्ट रूप से माप नहीं सकता है, तो चेक वाल्व पानी को छोटे तत्व की ओर मोड़ने के लिए बंद हो जाता है जो कम प्रवाह दर को स्पष्ट रूप से माप सकता है। निम्न प्रवाह तत्व सामान्यतः मल्टी-जेट या पीडी मीटर होता है। उच्च और निम्न तत्वों द्वारा पंजीकृत मूल्यों को जोड़कर, उपयोगिता के पास मीटर के माध्यम से बहने वाले पानी की कुल व्यय का रिकॉर्ड होता है।

विद्युत चुम्बकीय मीटर
चुंबकीय प्रवाह मीटर, जिसे सामान्यतः मैग मीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, तकनीकी रूप से वेग-प्रकार का पानी का मीटर है, सिवाय इसके कि वे जेट और टरबाइन मीटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले यांत्रिक साधनों के अतिरिक्त जल प्रवाह वेग को निर्धारित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय गुणों का उपयोग करते हैं। मैग मीटर माप के लिए फैराडे के प्रेरण के कानून के भौतिकी सिद्धांत का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स संचालित करने के लिए बिजली लाइन या बैटरी से एसी या डीसी बिजली की आवश्यकता होती है। चूंकि मैग मीटर में कोई यांत्रिक मापने वाला तत्व नहीं होता है, वे सामान्यतः किसी भी दिशा में प्रवाह को मापने में सक्षम होते हैं, और प्रवाह को मापने और कुल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं। अशोधित (अनुपचारित / अनफ़िल्टर्ड) पानी और अपशिष्ट-पानी को मापने के लिए मैग मीटर भी उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि मीटर के माध्यम से बहने वाले मलबे से भरा हुआ या क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई यांत्रिक माप तत्व नहीं है। मैग मीटर के साथ छलनी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रवाह की धारा में कोई मापने वाला तत्व नहीं है जो क्षतिग्रस्त हो सकता है। चूंकि प्रवाह ट्यूब के माध्यम से बहने वाली आवारा विद्युत ऊर्जा गलत रीडिंग का कारण बन सकती है, प्रवाह ट्यूब के अंदर प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड से आवारा बिजली को दूर करने के लिए अधिकांश मैग मीटर या तो ग्राउंडिंग रिंग या ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के साथ स्थापित होते हैं।

अल्ट्रासोनिक मीटर
अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर पानी के वेग को निर्धारित करने के लिए द्रव के माध्यम से अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को भेजने के लिए या अधिक अतिध्वनि संवेदक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करता है। चूँकि मीटर बॉडी का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र निश्चित और ज्ञात मान है, जब पानी के वेग का पता चलता है, तो मीटर से निकलने वाले पानी की मात्रा की गणना बहुत उच्च शुद्धता के साथ की जा सकती है। तापमान के साथ पानी के घनत्व में बदलाव के कारण, अधिकांश अल्ट्रासोनिक जल मीटर पानी के तापमान को मात्रा गणना के घटक के रूप में मापते हैं।

पानी की पैमाइश में 2 प्राथमिक अल्ट्रासोनिक माप विधियों का उपयोग किया जाता है:


 * डॉपलर प्रभाव मीटर जो मीटर से निकलने वाले पानी के वेग को निर्धारित करने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करते हैं।
 * ट्रांजिट टाइम मीटर जो मीटर के अंदर 2 या अधिक निश्चित बिंदुओं के बीच अल्ट्रासोनिक सिग्नल के पारित होने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को मापते हैं।

अल्ट्रासोनिक मीटर या तो फ्लो-थ्रू या क्लैम्प-ऑन डिज़ाइन के हो सकते हैं। फ्लो-थ्रू डिज़ाइन वे हैं जहाँ पानी सीधे मीटर से होकर निकलता है, और सामान्यतः आवासीय या व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पाए जाते हैं। क्लैम्प-ऑन डिज़ाइन सामान्यतः बड़े व्यास के लिए उपयोग किए जाते हैं जहां सेंसर पाइप आदि के बाहरी भाग में लगाए जाते हैं।

अल्ट्रासोनिक पानी के मीटर सामान्यतौर पर 0.01 गैलन या 0.001 क्यूबिक फीट तक मापने में सक्षम आवासीय मीटर के साथ बहुत स्पष्ट (यदि निर्मित होते हैं) होते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास व्यापक प्रवाह माप सीमाएं हैं, जिन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और घिसने के लिए आंतरिक यांत्रिक घटकों की कमी के कारण उनका जीवनकाल लंबा होता है। जबकि अमेरिकी जल उपयोगिता बाजार के लिए अपेक्षाकृत नया है, अल्ट्रासोनिक मीटर का उपयोग कई वर्षों से वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया गया है और पारंपरिक यांत्रिक डिजाइनों पर उनके लाभों के कारण व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

प्रीपेड पानी के मीटर
भुगतान पद्धति के आधार पर मीटर प्रीपेड या पोस्टपेड हो सकते हैं। अधिकांश यांत्रिक प्रकार के पानी के मीटर पोस्टपेड प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय और अल्ट्रासोनिक मीटर। प्रीपेड जल मीटर के साथ, उपयोगकर्ता वेंडिंग स्टेशन से पानी की दी गई मात्रा के लिए खरीदारी और प्रीपे करता है। क्रेडिट किए गए पानी की मात्रा को आईसी या आरएफ टाइप कार्ड जैसे मीडिया में दर्ज किया जाता है। मुख्य अंतर यह है कि क्या कार्ड को प्रीपेड जल मीटर के प्रसंस्करण भाग से संपर्क करने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में, प्रीपेड जल मीटर वॉटर क्रेडिट इनपुट करने के लिए इंटरफ़ेस के रूप में कीपैड का उपयोग करता है।

रजिस्टर
पानी के मीटर पर कई तरह के रजिस्टर होते हैं। मानक रजिस्टर में परिधि के चारों ओर ग्रेडेशन के साथ एक घड़ी के समान एक डायल होता है जो मापने की इकाई को निरुपित करता है कि उपयोग किए गए पानी की मात्रा कार में ओडोमीटर पहियों के समान प्रदर्शन में सबसे कम अंक से कम है, उनका योग उपयोग की गई कुल मात्रा है। आधुनिक रजिस्टर सामान्यतः मापने वाले तत्व से जुड़े मापने वाले कक्ष में चुंबक के बीच चुंबकीय युग्मन द्वारा संचालित होते हैं और दूसरा रजिस्टर के नीचे से जुड़ा होता है। रजिस्टर में गियर मापने वाले तत्व की गति को स्वीप हैंड और ओडोमीटर-शैली के पहियों पर प्रदर्शित करने के लिए उचित उपयोग वृद्धि में परिवर्तित करते हैं। कई रजिस्टर में लीक डिटेक्टर भी होता है। यह छोटी दिखाई देने वाली डिस्क या हैंड है जिसे ड्राइव चुंबक की घूर्णन गति के निकट बनाया गया है, जिससे नियमित स्वीप हैंड से बहुत छोटे प्रवाह देखे जा सकें जो दृष्टिहीन होते है।

स्वचालित मीटर रीडिंग के साथ, निर्माताओं ने रेडियो ट्रांसमीटर, रीडिंग स्टोरेज उपकरण और डेटा लॉगिंग उपकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट का उत्पादन करने के लिए पल्स या एनकोडर रजिस्टर विकसित किए हैं। पल्स मीटर रिकॉर्डिंग उपकरण को डिजिटल या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजते हैं। एनकोडर रजिस्टरों में इलेक्ट्रॉनिक साधन होता है जो पहियों की स्थिति या संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग प्राप्त करने के लिए रजिस्टर से पूछताछ करने के लिए बाहरी उपकरण की अनुमति देता है। स्मार्ट मीटर की कार्यक्षमता देने के लिए व्यय डेटा के बार-बार प्रसारण का उपयोग किया जा सकता है।

कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर भी हैं जैसे यांत्रिक पहियों के अतिरिक्त एलसीडी के साथ मीटर, और विभिन्न प्रकार के रिकॉर्डिंग और नियंत्रक उपकरणों के लिए आउटपुट डेटा या पल्स के लिए रजिस्टर करता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, समग्रता के अतिरिक्त विभिन्न प्रवाह दरों को रिकॉर्ड करने या नियंत्रित करने के लिए आउटपुट अधिकांश 4-20 mA एनालॉग होता है।

पानी के मीटर की रीडिंग
अलग-अलग आकार के मीटर रीडिंग के अलग-अलग रेजोल्यूशन को दर्शाते हैं। स्वीप हैंड का एक घुमाव 10 गैलन या 1,000 गैलन (1 से 100 फीट3, 0.1 से 10 मी3) के बराबर हो सकता है। यदि हैंड का घुमाव 10 गैलन का प्रतिनिधित्व करता है, तो मीटर में 10 गैलन स्वीप होता है। कभी-कभी व्हील डिस्प्ले के अंतिम नंबर गैर-घूर्णन होते हैं या डायल फेस पर मुद्रित होते हैं। निश्चित शून्य संख्या (संख्याओं) को घूर्णन स्वीप हैंड की स्थिति द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हैंड का घुमाव 10 गैलन है, स्वीप हैंड 7 पर है, और व्हील डिस्प्ले 123456 प्लस निश्चित शून्य दिखाता है, तो वास्तविक कुल उपयोग 1,234,567 गैलन होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश उपयोगिता बिल केवल निकटतम 100 या 1,000 गैलन (10 से 100 फीट 3, 1 से 10 एम 3) तक बिल करते हैं, और अधिकांश प्रदर्शन पहियों पर केवल बाईं ओर 4 या 5 नंबर पढ़ते हैं। उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए, वे 1,000-गैलन बिलिंग प्रस्ताव के आधार पर 1,234,000 गैलन तक राउंडिंग करते हुए 1,234 को पढ़ेंगे और बिल करेंगे। किसी विशेष आकार के मीटर के लिए सबसे सामान्य गोलाई अधिकांश अलग-अलग रंग के नंबर पहियों द्वारा निरुपित की जाती है, जिन्हें काला होने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो बिलिंग के लिए सफेद होते हैं।

व्यापकता
कई देशों में आवासीय और वाणिज्यिक पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ पानी के साथ औद्योगिक स्व-आपूर्ति के लिए पानी की पैमाइश सामान्य है। चूंकि, यह सिंचित कृषि में कम सामान्य है, जो विश्व में पानी का प्रमुख उपयोगकर्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पानी की पैमाइश भी असामान्य है, चूंकि अल साल्वाडोर जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में सफल पैमाइश के उदाहरण हैं। यूनाइटेड किंगडम में जल आपूर्ति और स्वच्छता को छोड़कर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिताओं द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की पैमाइश अधिकांश विकसित देशों में सामान्य है, जहां केवल लगभग 52% उपयोगकर्ताओं को मीटर लगाया जाता है। कुछ विकासशील देशों में पैमाइश बहुत सामान्य है, जैसे चिली में जल आपूर्ति और स्वच्छता में जहां यह 96% है, जबकि अन्य में यह अभी भी कम है, जैसे अर्जेंटीना में जल आपूर्ति और स्वच्छता।

विकासशील देशों में चयनित शहरों में आवासीय जल पैमाइश का प्रतिशत इस प्रकार है:
 * सैंटियागो डी चिली में 99% (1998)
 * एबिजान, आइवरी कोस्ट (1987) में 96%
 * ग्वाटेमाला के शहरों में 62% (2000)
 * पाँच, पेरू में 30% (1991)
 * काठमांडू, नेपाल में 28% (2001)
 * ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 2% (1992)

लगभग दो-तिहाई ओईसीडी देशों में 90% से अधिक एकल-परिवार वाले घर हैं। कुछ अपने अपार्टमेंट (जैसे, फ्रांस और जर्मनी) की पैमाइश का विस्तार भी कर रहे हैं।

लाभ
पैमाइश के लाभ यह हैं कि:


 * वॉल्यूमेट्रिक मूल्य निर्धारण के साथ यह जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है,
 * यह वितरण नेटवर्क में पानी के रिसाव का पता लगाने में सहायता करता है, इस प्रकार गैर-राजस्व पानी की मात्रा को कम करने के लिए आधार प्रदान करता है;
 * यह गरीबों को पानी सब्सिडी के मात्रा-लक्ष्यीकरण के लिए पूर्व शर्त है।

लागत
पैमाइश की लागत में सम्मिलित हैं:


 * मीटर खरीदने, लगाने और बदलने के लिए निवेश लागत,
 * मीटर रीडिंग के लिए आवर्ती लागत और मासिक फ्लैट शुल्क के आधार पर बिल के अतिरिक्त व्यय के आधार पर बिल जारी करना।

जबकि आवासीय मीटर खरीदने की लागत कम है, पैमाइश की कुल आजीवन लागत अधिक है। उदाहरण के लिए बड़ी इमारतों में प्रत्येक फ्लैट के लिए मीटर के साथ रेट्रोफिटिंग फ्लैटों में प्रमुख और इस प्रकार महंगा प्लंबिंग कार्य सम्मिलित हो सकता है।

समस्याएं
पैमाइश से जुड़ी समस्याएं विशेष रूप से आंतरायिक जल आपूर्ति की स्थिति में उत्पन्न होती हैं, जो कई विकासशील देशों में सामान्य है। दबाव में अचानक बदलाव मीटर को इस सीमा तक हानि पहुंचा सकता है कि विकासशील देशों के शहरों में कई मीटर काम नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रकार के मीटर आयु बढ़ने के साथ कम स्पष्ट हो जाते हैं, और यदि दोषपूर्ण मीटरों को नियमित रूप से नहीं बदला जाता है, तो व्यय कम होने से राजस्व कम होता है। कई प्रकार के मीटर वायु प्रवाह को भी पंजीकृत करते हैं, जिससे व्यय का अधिक पंजीकरण हो सकता है, विशेष रूप से आंतरायिक आपूर्ति वाली प्रणालियों में, जब पानी की आपूर्ति फिर से स्थापित हो जाती है और आने वाला पानी मीटर के माध्यम से वायु को धक्का देता है।

पानी के मीटर वायु और पानी के बीच अंतर नहीं करते हैं, दोनों को द्रव के रूप में गिना जाता है। दो नियम हैं जहां पानी कंपनियां और मीटर निर्माता अनुपालन नहीं करते हैं और पानी के लिए वायु आवेशित करते हैं। मीटर के माध्यम से वायु/वाष्प के मार्ग को रोकने के लिए माप प्रणाली प्रभावी वायु/वाष्प एलिमिनेटर या अन्य स्वचालित साधनों से सुसज्जित होगी। रेफ. [हैंडबुक 44 - 2019 3.30। S.2.1.] मीटर में प्रवेश करने से पहले तरल में निहित किसी भी वायु या अघुलनशील गैसों के उचित उन्मूलन के लिए मापन प्रणाली में गैस उन्मूलन उपकरण सम्मिलित होता है।

व्यय पर प्रभाव
पानी के व्यय पर पैमाइश और पानी के मूल्य के प्रभाव के बारे में असहमति है। मीटर्ड पानी की मांग के मूल्य लोच स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बहुत भिन्न होती है। यदि पानी का बिल घरेलू खर्च के महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करता है तो व्यय पर वॉल्यूमेट्रिक पानी के मूल्य निर्धारण का प्रभाव अधिक होता है।

यूके से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जब मीटर स्थापित किए जाते हैं तो व्यय में लगभग 10% की तत्काल गिरावट होती है, चूंकि अधिकांश स्थितियों में मीटर की स्थापना से पहले व्यय को सीधे मापा नहीं जाता है, इसलिए लाभ अनिश्चित हैं। जबकि यूके में मीटर वाले पानी के उपयोगकर्ता बिना मीटर वाले उपयोगकर्ताओं की तुलना में कम उपयोग करते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में पैमाइश 1990 से पहले बने घरों के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए मीटर्ड ग्राहक कुछ सीमा तक स्व-चयन समूह हैं। इस बात की भी चिंता है कि पानी की पैमाइश सामाजिक रूप से प्रतिगामी हो सकती है, क्योंकि कम आय वाले घरवाले जल दक्षता उपायों में निवेश करने में कम सक्षम होते हैं और पानी की गरीबी (यह परिभाषित किया गया है कि जब कोई घर पानी और सीवेज सेवाओं पर शुद्ध आय का 3% से अधिक खर्च करता है) का अनुभव कर सकते है।

हैम्बर्ग, जर्मनी में, 1992 में मीटर वाले फ्लैटों (112 लीटर/व्यक्ति/दिन) के लिए घरेलू पानी के व्यय बिना मीटर वाले फ्लैटों (137 लीटर/व्यक्ति/दिन) की तुलना में 18% कम थी।

यह भी देखें

 * उन्नत पैमाइश अवसंरचना
 * अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन
 * स्वचालित मीटर रीडिंग
 * अंकुश बॉक्स
 * पेय जल
 * बिजली का मीटर
 * प्रवाह की माप
 * गैस - मीटर
 * मीटर डेटा प्रबंधन
 * सार्वजनिक उपयोगिता
 * आवासीय पानी का उपयोग
 * यूटिलिटी सबमीटर
 * जल संरक्षण

अग्रिम पठन

 * American Water Works Association Manual of Water Supply Practices Manual M6, Water Meters — Selection, Installation, Testing, and Maintenance, ISBN 1-58321-017-2
 * American Water Works Association standards C700-02: Cold-Water Meters—Displacement Type, Bronze Main Case
 * American Water Works Association standards C701-02: Cold-Water Meters—Turbine Type
 * American Water Works Association standards C702-01: Cold-Water Meters—Compound Type
 * American Water Works Association standards C703-96: Cold-Water Meters—Fire Service Type
 * American Water Works Association standards C707-05: Encoder-Type Remote-Registration Systems for Cold-Water Meters
 * American Water Works Association standards C708-05: Cold-Water Meters Multijet Type

बाहरी संबंध
Manual Water Meters http://watflux.in/manual-water-meters/


 * Water Measurement Manual of the United States Bureau of Reclamation
 * How to read different size water meters (PDF file)
 * How Meter Keeps Tab On The Water You Use, Popular Science, July 1950 very detailed article with good illustrations
 * Typical Prepaid water meter introduction(PDF file)
 * Kosher Smart Water Meters