परिवर्तनीय शीतलक प्रवाह

"वीआरवी" यहां पुनः निर्देशित करता है स्ट्रीमिंग माध्यम सेवा के लिए वीआरवी (स्ट्रीमिंग सेवा) देखें।

परिवर्तनीय शीतलक बहाव (वीआरएफ), जिसे परिवर्तनीय शीतलक आयतन (वीआरवी) के रूप में भी जाना जाता है, 1982 में डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आविष्कार की गई एचवीएसी तकनीक है। डक्टलेस मिनीस्प्लिट्स की तरह, वीआरएफ शीतलक को ठंडा और गर्म करने के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। यह शीतलक एक या एक से अत्यधिक संघनक इकाइयों (जो बाहर या घर के अंदर, पानी या हवा से ठंडा हो सकता है) द्वारा वातानुकूलित होता है, और इमारत के भीतर कई भीतरी इकाइयों में परिचालित होता है। परंपरागत चिलर-आधारित प्रणालियों के विपरीत वीआरएफ प्रणालियां, अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में अलग-अलग डिग्री के शीतलन की अनुमति देती हैं (क्योंकि क्योंकि कोई बड़ा वायु संचालक नहीं हैं, सिर्फ छोटी भीतरी इकाइयां हैं), दक्षता को प्रभावित किए बिना ऊष्मा प्राप्ति विन्यास में गर्म पानी की आपूर्ति कर सकती हैं, और अतिरिक्त उपकरणों के बिना सर्दियों के दौरान ताप प्रणाली (ऊष्मा पम्प) पर बदले, जो सभी कम ऊर्जा उपभोग की अनुमति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वायु संचालक और बड़े नलिकाओं का उपयोग नहीं किया जाता है जो गिराई गई छत के ऊपर की ऊंचाई को कम कर सकते हैं और साथ ही संरचनात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं क्योंकि वीआरएफ नलिकाओं के अतिरिक्त शीतलक पाइपों के लिए छोटे प्रवेश का उपयोग करता है।

विवरण
वीआरएफ को सामान्य तौर पर एयर कंडीशनर इन्वर्टर (वातानुकूलक अंर्तवर्तक)के साथ स्थापित किया जाता है जो परिवर्तनीय मोटर गति का समर्थन करने के लिए संपीडक में इन्वर्टर कंप्रेसर (अंर्तवर्तक संपीडक) जोड़ता है और इस प्रकार परिवर्तनीय शीतलक प्रवाह सिर्फ ऑन/ऑफ संचालन करने के बदले होता है। अलग-अलग गति से संचालन करके, वीआरएफ इकाइयां सिर्फ आवश्यक स्तर पर कार्य करती हैं जिससे भार की स्थितियों में प्रयाप्त ऊर्जा बचत की अनुमति मिलती है। ऊष्मा प्राप्ति वीआरएफ तकनीक स्वयं भीतरी इकाइयों को आवश्यकतानुसार गर्म या ठंडा करने की अनुमति देती है, जबकि संपीडक भार आतंरिक ऊष्मा प्राप्ति से लाभ होता है। तुलनीय संगठित उपकरण पर 55% तक की ऊर्जा बचत को अनुमानित किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप भवन के रहने वालों द्वारा भवन के आंतरिक तापमान पर अत्यधिक नियंत्रण होता है। वीआरएफ के डीसी इन्वर्टर कंप्रेशर्स (अंर्तवर्तक संपीडक) की कम प्रारंभिक शक्ति और उनकी निहित डीसी शक्ति आवश्यकताएं भी वीआरएफ सौर वातानुकूलित ताप पंपों को डीसी-प्रदान करने वाले सौर पैनलों का उपयोग करके चलाने की अनुमति देती हैं।

वीआरएफ दो प्रणालियों, दो पाइप तथा तीन पाइप प्रणाली के रूप पाए जाते है। ग्रीष्म पंप दो पाइप प्रणाली में सभी क्षेत्र, या तो सभी शीतलन में या सभी ग्रीष्मता में होने चाहिए। ऊष्मा प्राप्ति (एचआर) प्रणाली में दूसरों को ठंडा करने के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों को एक साथ गर्म करने की क्षमता होती है; यह सामान्यतौर पर तीन पाइप डिजाइन के माध्यम से किया जाता है, मित्सुबिशी, कैरियर और एलजी के अपवाद के साथ, जिनके प्रणाली दो पाइप प्रणाली के साथ शाखा परिधि (बीसी) नियंत्रक का उपयोग करके स्वयं भीतरी बाष्पीकरण क्षेत्र में ऐसा करने में सक्षम हैं। इस कथन में शीतलन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से निकाली गई गर्मी को गर्म करने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। यह संभव हो गया है क्योंकि उष्मीय इकाई संधारित्र के रूप में कार्य कर रही है, अवशीतलन तरल को ठंडा करने के लिए उपयोग की जा रही लाइन में वापस प्रदान करती है। जबकि ऊष्मा प्राप्ति प्रणाली की प्रारंभिक मूल्य अत्यधिक होती है, यह भवन के अच्छे क्षेत्र वाले तापीय नियंत्रण और विस्तृत रूप से अत्यधिक क्षमता की अनुमति देता है। ऊष्मा प्राप्ति वीआरएफ प्रणाली में, कुछ भीतरी इकाइयाँ शीतलन स्थिति में हो सकती हैं जबकि अन्य उष्मीय स्थिति में होती हैं, जिससे ऊर्जा की उपभोग कम होती है। यदि किसी प्रणाली के शीतलन स्थिति में प्रदर्शन का गुणांक 3 है, और उष्मीय स्थिति में प्रदर्शन का गुणांक 4 है, तो ऊष्मा प्राप्ति प्रदर्शन 7 से अत्यधिक पहुंच सकता है। चूँकि यह संभावना नहीं है कि शीतलन और ताप की मांग का यह संतुलन अधिकांशतः होगा। परिदृश्य होने पर साल भर में ऊर्जा दक्षता में अत्यधिक सुधार किया जा सकता है। वीआरएफ प्रणाली वायु या जलशितित हो सकते हैं। यदि हवा ठंडी होती है, तो वीआरएफ संघनक इकाइयाँ बाहरी हवा के संपर्क में आती हैं और बाहर हो सकती हैं, और संघनक इकाइयाँ बड़े शीतलक के आकार की होती हैं, क्योंकि उनमें एक बड़ा संधारित्र (ऊष्मा विनियमक) होता है, जिसमें गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए बड़ा सतह क्षेत्र होता है। निकटवर्ती हवा, क्योंकि हवा में उच्च ताप क्षमता नहीं होती है और कम घनत्व, आयतनित तापीय क्षमता और तापीय चालकता है, जिससे गर्मी को एक बार में बड़ी मात्रा में वायु मात्रा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पानी ठंडा होता है, तो संघनक इकाइयों को घर के अंदर रखा जाता है और बहुत छोटा होता है और बंद प्रकार या परिपथ शीतलक टॉवर या शुष्क कूलर द्वारा पानी से ठंडा किया जाता है।

जापान
1980 के दशक से जापान में वीआरएफ प्रणाली का उपयोग किया जाता रहा है। 2007 तक, जापान में, वीआरएफ का उपयोग मध्यम आकार के 50% कार्यालय भवनों (70,000 फ़ीट2 या 6,500 मीटर2 तक) और 33% बड़े व्यावसायिक भवन (70,000 फ़ीट2 या 6,500 मी2) तक है | डाइकिन, जापानी कंपनी, परिवर्तनीय शीतलक आयतनिक प्रणाली की आविष्कारक है (या डाइकिन वातानुकूलन द्वारा वीआरवी, अन्य निर्माताओं ने इसे वीआरएफ के रूप में चिन्हित किया क्योंकि वीआरवी विशेष चिन्ह है)।

गृह स्वचालन एकीकरण
यहां कुछ ऐसे विशेष मार्ग होते हैं जो वीआरएफ को गृह स्वचालन और निर्माण प्रबंधन प्रणाली के निरिक्षण तथा प्रभाव को नियंत्रकों से जोड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मार्ग समाधान सरल और अनुकूल उपयोगकर्ता सुचना पटल को सम्मिलित करते हुए इंटरनेट पर सभी एचवीएसी भीतरी इकाइयों को रिमोट कंट्रोल संचालन प्रदान करने में सक्षम हैं।

जापान:

 * डाइकिन
 * पैनासोनिक
 * मित्सुबिशी बड़े कारखाने
 * फुजित्सु (फुजित्सु जनरल)
 * हितची (अब जॉनसन नियंत्रण (वातानुकूलित) (जेसीआई-हितची)
 * मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक
 * फिनपॉवर एयरकोन एलएलसी
 * तोशीबा
 * यानमार (गैस हीट पंप)
 * शार्प (पूर्व)
 * सान्यो (अब पैनासोनिक)
 * तोशिबा कैरियर (पूर्व वातानुकूलित और हीटिंग इंटरनेशनल (एएचआई) (एएचआई-कैरियर/तोशिबा) (तोशिबा-कैरियर) (2018 तक, ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त उद्यम टूट गया है, क्योंकि कैरियर अब अपने स्वयं के वीआरएफ प्रणाली का निर्माण करता है और तोशिबा की वेबसाइटें अब अपने उत्पाद छवियों में कैरियर लोगो नहीं दिखाती हैं (जो कैरियर के कुछ छवियों में नहीं है)   और वेब पेज, और एएचआई-करियर (तोशिबा) वेबसाइट 2016 से अपडेट नहीं की गई है)

कोरिया:

 * एलजी
 * सैमसंग

भारत:

 * ब्लू स्टार (कंपनी)
 * वोल्ट्स
 * एसबी कूलिंग कॉर्पोरेशन

इटली:

 * इनोवा एसआरएल

संयुक्त राज्य अमेरिका:
 * इफोका
 * इनोवायर
 * कैरियर (तोशिबा द्वारा निर्मित)
 * यॉर्क इंटरनेशनल (हिताची द्वारा निर्मित)
 * ट्रेन (पहले सैमसंग द्वारा निर्मित, अब मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई)
 * लेनोक्स इंटरनेशनल
 * अफका समूह (अमेरिकन प्रो)
 * सीआईएसी (करियर)

फ्रांस:

 * एयरवेल

चीन/अन्य:

 * एक्सोन
 * ग्री
 * टोसोट
 * हाइयर
 * हिसेंस
 * इन्वेंटर
 * माइडिया (कंपनी)
 * ब्राइट (एसी कंपनी)
 * डेकोन
 * अल्ककट
 * चिगो
 * एकोक्स
 * बॉश (माइडिया द्वारा बनाया गया)