थर्माप्लास्टिक-पर केबल

एक  थर्माप्लास्टिक-स्री्ड केबल  (टीपीएस) में  पॉलीविनाइल क्लोराइड  (पीवीसी) थर्माप्लास्टिक का एक सख्त बाहरी म्यान होता है, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तिगत    एनाल्यूड  कॉपर कंडक्टरों को शामिल किया गया है, जो खुद पीवीसी के साथ अछूता है।इस प्रकार की तारों का उपयोग आमतौर पर कई देशों में आवासीय और हल्के वाणिज्यिक निर्माण के लिए किया जाता है।केबल का सपाट संस्करण, दो अछूता कंडक्टरों और एक अनियंत्रित पृथ्वी कंडक्टर (सभी बाहरी म्यान के भीतर) के साथ,    ट्विन और अर्थ   के रूप में जाना जाता है।मुख्य भूमि यूरोप में, एक गोल समतुल्य अधिक सामान्य है।

विवरण
जगह में बांधा गया है, प्रत्येक कोर में वर्तमान ले जाने वाले कंडक्टर में से प्रत्येक को एक व्यक्तिगत थर्माप्लास्टिक म्यान द्वारा अछूता है, जो संकेत देने के लिए रंगीन है।संबंधित कंडक्टर का उद्देश्य।  प्रोटेक्टिव अर्थ  कंडक्टर भी हरे/पीले (या केवल हरे रंग) इन्सुलेशन के साथ कवर किया जा सकता है, हालांकि, कुछ देशों में, इस कंडक्टर को नंगे तांबे के रूप में छोड़ दिया जा सकता है।केबलों के साथ जहां वर्तमान-ले जाने वाले कंडक्टर एक बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र (CSA) के होते हैं, सुरक्षात्मक पृथ्वी कंडक्टर छोटा हो सकता है, जिसमें कम  निरंतर  वर्तमान वहन क्षमता होती है।इस्तेमाल किए गए कंडक्टर क्रॉस सेक्शन या मल्टी-फंसे हुए में ठोस हो सकते हैं।

थर्माप्लास्टिक के प्रकार, कंडक्टरों के आयाम और उनके व्यक्तिगत इन्सुलेशन का रंग (यदि कोई हो) संबंधित विभिन्न देशों में नियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है

थर्माप्लास्टिक-सदी हुई केबल  इलेक्ट्रिकल कंडिट  या   बख्तरबंद केबल  के भीतर वायरिंग की तुलना में कृंतक क्षति और आकस्मिक यांत्रिक क्षति के लिए अधिक कमजोर है।

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका में, इस प्रकार की केबल को एनएम केबल के रूप में नामित किया गया है।एनएम का अर्थ है  नॉनमेटालिक, बाहरी शीथिंग का जिक्र;कंडक्टर अभी भी धातु हैं।एनएम को पहली बार 1926 में    एनईसी  में सूचीबद्ध और वर्णित किया गया था, लेकिन इसका आविष्कार कुछ साल पहले रोम, न्यूयॉर्क में 1922 में रोम वायर कंपनी द्वारा किया गया था, और व्यापार नाम के तहत विपणन किया गया था।   आज, रोमेक्स नाम   ट्रेडमार्क  ईडी ब्रांड है जो साउथवायर कंपनी का है

आधुनिक उत्पादों में, एनएम केबल म्यान (या जैकेट) का रंग या तो वर्तमान ले जाने वाले कंडक्टरों के गेज को इंगित करता है, या शीथिंग के विशेष गुण।पुराने प्रतिष्ठानों में पाए जाने वाले केबल इस  रंग कोडिंग  के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

निम्नलिखित कॉपर कंडक्टरों के लिए नाममात्र वर्तमान रेटिंग हैं;वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए लंबे समय तक मोटे तारों की आवश्यकता हो सकती है। सफेद: 14   AWG  वायर (1.6 & nbsp; मिमी <सुपर> 2 ) 15-   एएमपी  सर्किट के लिए। पीला: 12 AWG तार (2.08 & nbsp; मिमी  2 ) 20-amp सर्किट के लिए। ऑरेंज: 10-एमएम वायर (2.6 & nbsp; mm 2 ) 30-amp सर्किट के लिए। काला: 6 या 8 AWG वायर (13.3 & nbsp; mm 2 या 8.37 & nbsp; mm 2 ) क्रमशः 60- और 45-AMP सर्किट के लिए। ग्रे: अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन के लिए उपयोग, भूमिगत फीडर (UF) केबल के रूप में नामित

बाहरी जैकेट को अक्षरों के साथ लेबल किया जाता है जो दिखाते हैं कि कितने अछूता तारों को म्यान के भीतर छुपाया जाता है।इसमें अनसुनी ग्राउंड वायर शामिल नहीं है।उदाहरण के लिए, यदि केबल 12-2 AWG को सूचीबद्ध करता है, तो इसका मतलब है कि दो अछूता 12-गेज तार (एक काला और एक सफेद तार) हैं, साथ ही एक ग्राउंड वायर भी है।यदि लेबल 12-3 कहता है, तो यह एक तीन-कंडक्टर, 12-गेज केबल है जिसमें एक नंगे तांबे के जमीन के तार शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार के केबल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुमोदित हैं;शुष्क स्थानों में आंतरिक वायरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली केबल भूमिगत दफन, कंक्रीट में प्रत्यक्ष एम्बेड या सेवा प्रवेश के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकारों से अलग है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, बाहरी म्यान का रंग आमतौर पर फ्लैट टीपीएस के लिए सफेद होता है या गोलाकार टीपी के लिए काला होता है लेकिन कई अन्य रंग उपलब्ध होते हैं।1-6 & nbsp; mm 2 क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र (CSA) के तार आकार कोर को कवर करने वाले बाहरी म्यान के साथ उपलब्ध हैं।टीपीएस केबल कई कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है: सिंगल, ट्विन,  ट्विन और अर्थ,   थ्री और अर्थ , और फोर एंड अर्थ, बाद में दो-चरण आपूर्ति के लिए।हालांकि बड़े आकारों में उपलब्ध है, ठोस कंडक्टरों का उपयोग शायद ही कभी 1 & nbsp से अधिक तार आकार के साथ किया जाता है; mm 2 CSA, क्योंकि फंसे कंडक्टरों की विनिर्माण लागत में छोटी वृद्धि के साथ काम करने की सापेक्ष आसानी से बहुत दूर है।उन्हें, विशेष रूप से समाप्ति के बिंदुओं पर

उत्तरी अमेरिका के विपरीत, म्यान के भीतर पृथ्वी के तार का अस्तित्व हमेशा निर्दिष्ट किया जाता है यदि यह मौजूद है (उदाहरण के लिए ट्विन केबल में दो कंडक्टर हैं और जुड़वां और पृथ्वी केबल में तीन हैं।) पृथ्वी कंडक्टर हमेशा फंसे हुए हैं (उत्तरी अमेरिकी उपयोग के विपरीत),1 & nbsp के अपवाद के साथ; mm 2 केबल, और हरे-पीले धारीदार प्लास्टिक इन्सुलेशन के साथ कवर किया गया।पुराने केबलों में पृथ्वी कंडक्टर का प्लास्टिक इन्सुलेशन हरा है

टीपीएस केबल की शुरूआत से पहले, कठिन रबर शीथेड (टीआरएस) केबल का उपयोग किया गया था।इस वजह से, टीपीएस को कभी -कभी कठिन प्लास्टिक के रूप में संदर्भित किया जाता है

फ्लैट टीपी परिपत्र की तुलना में अधिक सामान्य है, और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, बिजली आउटलेट, उपकरणों और  एचवीएसी  इकाइयों की निश्चित वायरिंग के लिए किया जाता है।सर्कुलर टीपीएस औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आम है, लेकिन आम तौर पर घरेलू प्रतिष्ठानों में नहीं है।फ्लैट टीपी की तुलना में परिपत्र टीपीएस से बाहरी शीथिंग को छीनना अधिक कठिन हो सकता है  File:Tps-3core.png|Alt = व्यापक सफेद-लेपित केबल, हरे, लाल और काले लेपित तारों को दिखाने के लिए काट दिया गया | फ्लैट   ट्विन और पृथ्वी  कंडक्टर टीपीएस केबल एकल-चरण प्लस पृथ्वी के लिए File:tps cross 3.png|एक ही केबल का क्रॉस-सेक्शन, तीन फंसे हुए आंतरिक तारों को दिखा रहा है File:Tps-4core.png|Alt = व्हाइट-लेपित केबल, हरे, नीले, पीले और लाल लेपित तारों को दिखाने के लिए काट दिया गया | फ्लैट   तीन और पृथ्वी  कंडक्टर टीपीएस केबल तीन-चरण प्लस पृथ्वी के लिए File:tps cross 4.png|एक ही केबल का क्रॉस-सेक्शन, चार फंसे हुए आंतरिक तारों को दिखा रहा है फ़ाइल: इलेक्ट्रिक गाइड 32.5 mm.jpg|केबल का क्रॉस-सेक्शन तीन ठोस आंतरिक तार दिखाते हैं 

यूनाइटेड किंगडम
यूके में, ट्विन और पृथ्वी (या टी और ई) प्रारूप में थर्माप्लास्टिक-सदी हुई केबल में मुख्य कोर की तुलना में सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर (सेरर्थ) अनियंत्रित (नंगे) और कम व्यास का है। हरे और पीले रंग की आस्तीन को अलग से बेचा जाता है, सिरों पर लागू किया जाता है। मुख्य कंडक्टरों पर क्रॉस सेक्शन पहले दिया गया है, और फिर सीपीसी का क्रॉस-सेक्शन।

 मानक यूके मीट्रिक ट्विन और पृथ्वी केबल आकार 


 * 1/1 & nbsp; mm 2 और 1.5/1 & nbsp; mm 2 में ठोस कंडक्टर और CPC (मुख्य रूप से कम पावर लाइटिंग या अलार्म सर्किट पर उपयोग किया जाता है)
 * 2.5/1.5 मिमी 2 में एक ठोस CPC है और इसमें ठोस या फंसे कंडक्टर हो सकते हैं (मुख्य रूप से सॉकेट सर्किट, रेडियल या  रिंग सर्किट  के लिए उपयोग किया जाता है)
 * 4/1.5 & nbsp; mm 2 और 6/2.5 & nbsp; mm 2 में कंडक्टर और एक ठोस CPC (फिक्स्ड हाई पावर उपकरण या उप-मुख्य) हैं
 * 10/4 & nbsp; मिमी 2 और 16/6 & nbsp; mm 2 ने कंडक्टर और CPC (फिक्स्ड हाई पावर उपकरण या उप-मुख्य) फंसे हुए हैं

पुराने गुणों में (पूर्व -1970) केबल के साथ इंपीरियल आकार के साथ पाए जाते हैं, कभी-कभी सीपीसी के बिना। मुख्य भूमि यूके वायरिंग नियम वर्तमान में नहीं हैं (बीएस 7671: एएमडी 3) एक पूर्ण आकार के साथ जुड़वां और पृथ्वी या फ्लैट टीपी को स्वीकार करते हैं और एक वैध केबल प्रकार के रूप में पृथ्वी कंडक्टर को अछूता (जी/वाई) पृथ्वी कंडक्टर, जो क्रॉस काम करने वाले ठेकेदारों के लिए अजीब हो सकता है- आयरलैंड गणराज्य के साथ सीमा।

छोटे कंडक्टर आकारों में भी उपलब्ध संस्करण हैं जिनमें तीन वर्तमान-ले जाने वाले कंडक्टर और एक सर्किट प्रोटेक्टिव (पृथ्वी) कंडक्टर होते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग आमतौर पर स्विच किए गए लाइट सर्किट, बैटरी-समर्थित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिसके लिए एक स्विच और अनस्क्वाइक्ड सप्लाई की आवश्यकता होती है, एक रन-ऑन टाइमर के साथ एक्सट्रैक्टर प्रशंसकों के लिए एक स्विच और अनस्केडेड सप्लाई, मेन-पावर्ड इंटरलिंक्ड स्मोक अलार्म, और की आवश्यकता होती है, और केंद्रीय हीटिंग थर्मोस्टैट्स।

ग्रे पीवीसी (बीएस 6004), या व्हाइट फॉर लो स्मोक कंपाउंड (बीएस 7211) का एक समग्र म्यान है, हालांकि 2005 से पहले व्हाइट पीवीसी भी उपलब्ध था।

आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड गणराज्य में स्थिति ब्रिटेन में उससे अलग है।2013 से पहले 201-4: 2001 (I.S. 201 भाग 4: पीवीसी और कम स्मोक हैलोजेन फ्री शीथेड केबल फिक्स्ड वायरिंग के लिए) दोनों ने ट्विन और अर्थ के यूके स्टाइल दोनों की अनुमति दी, और एक क्रॉस-सेक्शन के साथ सीपीसी के साथ एक संस्करण भी।मुख्य कंडक्टर के लिए और केबल की पूरी लंबाई के अंदर हरे और पीले रंग में अछूता है। हालांकि, 2013 से, बिना सोचे-समझे और कम सीपीसी के लिए विकल्प मानक से हटा दिया गया है, 201-4: 2013 है, और जैसे कि अब आयरलैंड गणराज्य में नए प्रतिष्ठानों में अनुमति नहीं है