विद्युत वायरिंग

विद्युत् तार संबंधन संरचना में केबलिंग और संबंधित उपकरणों जैसे स्विच, वितरण बोर्ड, सॉकेट और लाइट फिटिंग की विद्युत स्थापना है।

तार संबंधन डिजाइन और स्थापना के लिए सुरक्षा मानकों के अधीन है। स्वीकार्य तार और विद्युत केबल प्रकार और आकार सर्किट कार्यरत वोल्टेज और विद्युत प्रवाह क्षमता के अनुसार, पर्यावरण की स्थिति, जैसे परिवेश तापमान सीमा, नमी के स्तर, और सूरज की रोशनी और रसायनों के संपर्क में और प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट किए जाते हैं।

किसी भवन की तार संबंधन प्रणाली के अंदर संबद्ध परिपथ सुरक्षा, नियंत्रण और वितरण उपकरण वोल्टेज, धारा और कार्यात्मक विनिर्देशों के अधीन हैं। इलाके, देश या क्षेत्र के अनुसार तार संबंधन के सुरक्षा कोड अलग-अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंइलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन (आईईसी) सदस्य देशों के बीच तार संबंधन  के मानकों को सुसंगत बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डिजाइन और स्थापना आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी भी उपस्थित हैं।

अभ्यास और विनियमों के कोड
तार संबंधन संयोजन कोड और नियमों का उद्देश्य लोगों और संपत्ति को बिजली के झटके और आग के खतरों से बचाना है। वे साधारण तौर पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीय प्राद्यौगिकी कमीशन द्वारा उत्पादित मॉडल कोड (स्थानीय संशोधनों के साथ या बिना) पर आधारित होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, AS/NZS 3000 मानक, जिसे साधारण तौर पर तार संबंधन नियमों के रूप में जाना जाता है, विद्युत उपकरणों के चयन और स्थापना, और ऐसे प्रतिष्ठानों के प्रारूप और परीक्षण के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में मानक अनिवार्य है; इसलिए, मानक द्वारा प्रयुक्त किए गए सभी विद्युत कार्य का पालन करना चाहिए।

यूरोप
यूरोपीय देशों में, एक अंतर्राष्ट्रीय विद्युत् प्राद्यौगिकी आयोग मानक, आईइसी 60364 भवनों के लिए विद्युत प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय तार संबंधन मानकों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय मानक, वर्गों और अध्यायों की समान प्रणाली का पालन करते हैं। यद्यपि की, यह मानक ऐसी भाषा में नहीं लिखा गया है कि इसे राष्ट्रीय तार संबंधन कोड के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता हैं। न ही इसे राष्ट्रीय तार संबंधन मानकों के अनुपालन के परीक्षण के लिए विद्युत कारीगरों और निरीक्षकों द्वारा क्षेत्र में उपयोग के लिए निर्मित किया गया है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय कोड, जैसे एनइसी या सीएसए C22.1, साधारण तौर पर आईइसी 60364 के सामान्य उद्देश्यों का उदाहरण देते हैं, लेकिन विशिष्ट नियम ऐसे रूप में प्रदान करते हैं जो विद्युत प्रणालियों को स्थापित करने और निरीक्षण करने वालों के मार्गदर्शन की अनुमति देता है।

जर्मनी
डीआईएन और वीडीई (डीकेई) के विद्युत् प्राद्यौगिकी, विद्युति और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जर्मन आयोग विद्युत मानकों और सुरक्षा विनिर्देशों के प्रचार के लिए उत्तरदायी संगठन है। डीआईएन वीडीई 0100 आईइसी 60364 के अनुरूप जर्मन तार संबंधन विनियम प्रपत्र है।

यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में, तार संबंधन संस्थापनाओं को अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है: आईइइ तार संबंधन विनियम, BS 7671: 2008, जो आईइसी 60364 के अनुरूप हैं। 17वें संस्करण (जनवरी 2008 में क्रियान्वित) में इसके लिए सम्मलित नए खंड माइक्रोजनेरेशन और फोटोवोल्टिक प्रणाली पहला संस्करण 1882 में प्रकाशित हुआ था। 2018 में, तार संबंधन नियमों का 18वां संस्करण BS7671:2018 क्रियान्वित किया गया था और जनवरी 2019 में लागू हुआ और BS7671:2018 संशोधन 2 मार्च 2022 को क्रियान्वित किया गया। BS 7671 वह मानक है जिसके लिए यूके विद्युत उद्योग पालन करता है, और बीएस 7671 का अनुपालन अब विद्युत्, सुरक्षा, गुणवत्ता और निरंतरता विनियम 2002 के माध्यम से कानून द्वारा आवश्यक है।

उत्तरी अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विद्युत कोड 1881 में न्यूयॉर्क (राज्य) में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की स्थापना को विनियमित करने के लिए उत्पन्न हुआ था। 1897 से यूएस राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ, बीमा कंपनियों द्वारा गठित निजी गैर-लाभकारी संघ, ने राष्ट्रीय विद्युत कोड (यूएस) (एनईसी) प्रकाशित किया है। राज्यों, काउंटियों या शहरों में प्रायः एनईसी को उनके स्थानीय बिल्डिंग कोड में स्थानीय मतभेदों के साथ संदर्भ द्वारा सम्मलित किया जाता है। एनइसी को हर तीन साल में संशोधित किया जाता है। यह इच्छुक पार्टियों के सुझावों पर विचार करने वाला आम सहमति कोड है। प्रस्तावों का अध्ययन अभियन्त्रको, व्यापारियों, निर्माता प्रतिनिधियों, अग्निशामकों और अन्य आमंत्रितों की समितियों द्वारा किया जाता है।

1927 से, कनाडाई मानक संघ (सीएसए) ने विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए कनाडाई सुरक्षा मानक का उत्पादन किया है, जो प्रांतीय विद्युत कोडों का आधार है। सीएसए कैनेडियन विद्युतीय कोड भी बनाता है, जिसका 2006 का संस्करण IEC 60364 (इमारतों के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन) का संदर्भ देता है और कहता है कि कोड धारा 131 में विद्युत सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को संबोधित करता है। कनाडाई कोड आईइसी 60364 के अध्याय 13 को पुनर्मुद्रित करता है, लेकिन किसी भी विद्युत स्थापना की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए उस अध्याय में कोई संख्यात्मक मानदंड सूचीबद्ध नहीं है।

यद्यपि अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय मानक समान भौतिक घटनाओं और व्यापक रूप से समान उद्देश्यों को हल करते हैं, वे कभी-कभी तकनीकी विवरण में भिन्न होते हैं। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) कार्यक्रम के भाग के रूप में, अमेरिकी और कनाडाई मानक धीरे-धीरे एक दूसरे की ओर अभिसरण कर रहे हैं, जिसे प्रक्रिया में सामंजस्य के रूप में जाना जाता है।

क्षेत्र द्व्रारा तार संबंधन की वर्ण कोडिंग
एक विशिष्ट विद्युत कोड में, तार संबंधन की कुछ वर्ण कोडिंग अनिवार्य है। प्रति देश, राज्य या क्षेत्र में कई स्थानीय नियम और अपवाद उपस्थित हैं। पुराने प्रतिष्ठान वर्ण कोड में भिन्न होते हैं, और गर्मी, प्रकाश और उम्र बढ़ने के लिए विद्युत् रोधन के संपर्क में आने से रंग मलिन पड़ सकता है।

यूरोप
मार्च 2011 तक, विद्युत् प्राद्यौगिकी मानकीकरण (सीइएनइएलइसी) के लिए यूरोपीय समिति को सुरक्षात्मक सुचालक के रूप में हरे/पीले, उदासीन सुचालक के रूप में नीला और एकल-चरण विद्युत शक्ति के रूप में भूरे रंग के एकल-चरण सुचालक केबलों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

स्वीडन
स्वीडन में, आईइसी 60364 को राष्ट्रीय मानक SS-436 40 000 के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। उल्लेखनीय नीले रंग के लिए अपवाद है, जहां सामान्य रूप से उदासीन के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग को स्विच और स्विच और स्थिरता के बीच संबंधन तार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही साथ दो चरण परिपथ में चरण तार, सभी इस कथन के अंतर्गत कि विशेष परिपथ में कोई उदासीन तार उपयोग नहीं किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम को सुरक्षा भूसंपर्कन (सम्पर्कन) संबंधन के लिए हरे/पीले रंग की धारीदार विद्युत रोधन से ढके तार के उपयोग की आवश्यकता है। इस बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मानक को, विशेष रूप से लाल-हरे रंग के अंधापन से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अन्य विद्युत कार्यों के साथ सुरक्षा भूसंपर्कन (सम्पर्कन) तार संबंधन के संकटपूर्ण भ्रम की संभावना को कम करने के लिए इसकी विशिष्ट उपस्थिति के लिए अपनाया गया था।

2004 में, यूके ने भूरे, काले और भूरे रंग के चरण रंगों के लिए और उदासीन, नीले रंग के लिए यूरोपीय संघ मानक को अपनाया गया था। यद्यपि की, उदासीन के लिए काले रंग के साथ लाल, पीले और नीले रंग के पुराने चरण के रंग अभी भी पुराने प्रतिष्ठानों में पाए जाते हैं। एकल-चरण तार संबंधन को कड़ाई से भूरे रंग (पुरानी प्रणाली में लाल) में होना चाहिए, भले ही यह किस चरण से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन दो-तरफा प्रकाश स्विच के लिए तीन-चरण रंगों में तीन-कोर केबल का उपयोग करना साधारण बात है। स्वीकृत अभ्यास यह है कि कोर के सिरों को भूरे या नीले रंग की आवरण में उपयुक्त रूप रखे जाने की आवस्यकता हैं।

संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य राष्ट्रीय विद्युत कोड को एकल चरण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य रंग के साथ नंगे तांबे, या हरे या हरे / पीले रंग के राधिक सुरक्षात्मक संचालक, सफेद या ग्रे उदासीन की आवश्यकता होती है। एनइसी को हाई-लेग डेल्टा प्रणाली के हाई-लेग सुचालक की भी आवश्यकता होती है, जिसमें नारंगी रंग का रोधक हो, या टैगिंग जैसे अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा पहचाना जा सकता हैं। 1971 एनईसी में हाई-लेग के लिए सुझाए गए रंग के रूप में नारंगी को अपनाने से पहले, कुछ क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए लाल रंग का उपयोग करना साधारण बात थी।

एनईसी का प्रारम्भ स्पष्ट रूप से बताती है कि यह प्रारूप नियमावली होने का उद्देस्य नहीं है, और इसलिए भूमिगत या गर्म सुचालको के लिए रंग कोड बनाना एनईसी की सिमा और उद्देश्य से बाहर है। यद्यपि की, यह एक साधारण गलत धारणा है कि कोड द्वारा गर्म सुचालको वर्ण-कोडिंग की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीन-चरण प्रणाली सुचालको का वर्ण-कोडिंग वास्तविक मानक का पालन करता है, जिसमें तीन चरण 120/208-वोल्ट प्रणाली के लिए काले, लाल और नीले रंग का उपयोग किया जाता है, और भूरे, नारंगी या बैंगनी और पीले रंग का 277/480-वोल्ट प्रणाली में उपयोग किया जाता है। (बैंगनी एनईसी के हाई-लेग डेल्टा नियम के साथ संघर्ष से बचाता है।) कई वोल्टेज प्रणाली वाली इमारतों में, क्रॉस-प्रणाली संबंधन से बचने के लिए दोनों प्रणालियों के भू संपर्क सुचालक (उदासीन) को अलग-अलग पहचानने और अलग-अलग बनाने की आवश्यकता होती है। प्रायः, 120/208-वोल्ट प्रणाली स्वेत रोधन का उपयोग करते हैं, जबकि 277/480-वोल्ट प्रणाली ग्रे रोधन का उपयोग करते हैं, यद्यपि की यह विशेष रंग कोड वर्तमान मे एनइसी की स्पष्ट आवश्यकता नहीं है। यद्यपि की, कुछ स्थानीय क्षेत्राधिकार अपने स्थानीय बिल्डिंग कोड में आवश्यक रंग कोडिंग निर्दिष्ट करते हैं।

तार संबंधन की विधियाँ
भवनों में आंतरिक विद्युत प्रणालियों के तार संबंधन के लिए सामग्री इस पर निर्भर करती है:
 * इच्छित उपयोग और सर्किट पर बिजली की मांग की मात्रा
 * अधिभोग का प्रकार और भवन का आकार
 * राष्ट्रीय और स्थानीय नियम
 * पर्यावरण जिसमें तार संबंधन को संचालित करना होता हैं।

उदाहरण के लिए, एकल परिवार के घर या डुप्लेक्स में तार संबंधन प्रणाली अपेक्षाकृत कम विद्युत् की आवश्यकताओं के साथ, सरल होते हैं, साधारण तौर पर शुष्क, मध्यम तापमान और गैर-संक्षारक पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ भवन संरचना और लेआउट में प्रायः परिवर्तन होते हैं। एक कम वाणिज्यिक वातावरण में, अधिक बार तार संबंधन के परिवर्तन की आशा की जा सकती है, बड़े उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं और गर्मी या नमी की विशेष स्थितियाँ क्रियान्वित हो सकती हैं। बड़े उद्योगों में अधिक मांग वाली तार संबंधन, जैसे कि बहुत बड़ी धाराएं और उच्च वोल्टेज, उपकरण लेआउट में बार-बार परिवर्तन, संक्षारक, या नमीयुक्त या विस्फोटक वातावरण की आवश्यकताएं होती हैं। ज्वलनशील गैसों या तरल पदार्थों को संभालने वाली सुविधाओं में, विशेष नियम संकटपूर्ण क्षेत्रों में बिजली के उपकरण की स्थापना और तार संबंधन को नियंत्रित कर सकते हैं।

तार संबंधन और केबलों को परिपथ वोल्टेज, तापमान रेटिंग और पर्यावरणीय परिस्थितियों (नमी, धूप, तेल, रसायन) द्वारा रेट किया जाता है जिसमें उनका उपयोग किया जा सकता है। एक तार या केबल में वोल्टेज (उदासीन करने के लिए) अनुमतांकन और अधिकतम सुचालक सतह तापमान अनुमतांकन होती है। एक केबल या तार सुरक्षित रूप से कितना धारा ले जा सकता है, यह संस्थापन की स्तिथि पर निर्भर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीय संघ के आईइसी 60228 मानक में अंतर्राष्ट्रीय मानक तार आकार दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में तार के आकार के लिए अमेरिकी वायर गेज़ मानक का उपयोग किया जाता है।

आधुनिक तार संबंधन की सामग्री
आधुनिक अधात्विक शीथेड केबल, जैसे (यूएस और कैनेडियन) टाइप एनएमबी और एनएमसी, थर्माप्लास्टिक-शीटेड केबल रोधन से ढके दो से चार तारों से मिलकर बने होते हैं, साथ ही सुरक्षात्मक अर्थिंग/ग्राउंडिंग (बंधन) के लिए तार, एक लचीले प्लास्टिक जैकेट से घिरा होता है। उत्तरी अमेरिका और यूके में यह सुचालक साधारण तौर पर नंगे तार होते हैं लेकिन यूके में यह आवश्यक है कि इस नंगे सुरक्षात्मक पृथ्वी (पीई) सुचालक को हरे/पीले रोधन नलिका में रखा जाए जहां केबल शीथिंग को हटा दिया जाता हैं। अधिकांश अन्य न्यायालयों को अब सुरक्षात्मक पृथ्वी सुचालक को उसी मानक के लिए रोधित करने की आवश्यकता होती है, जो हरे/पिले रोधन के साथ धारा ले जाने वाले सुचालक के रूप में होता है।

कुछ केबलों के साथ एकल सुचालक को प्लास्टिक जैकेट लगाने से पहले कागज में लपेटा जाता है।

अधात्विक शीथेड केबल्स के विशेष संस्करण, जैसे यूएस टाइप यूएफ, सीधे भूमि में गाड़ने (प्रायः अलग यांत्रिक सुरक्षा के साथ) या बाहरी उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां पराबैंगनी विकिरण (यूवी) के संपर्क में आने की संभावना है। ये केबल नमी प्रतिरोधी निर्माण, कागज या अन्य शोषक भरावों की कमी और यूवी प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाने में भिन्न होते हैं।

रबर के समान कृत्रिम बहुलक रोधन का उपयोग इसके अच्छे नमी प्रतिरोध के कारण भूमिगत स्थापित औद्योगिक केबलों और बिजली केबलों में किया जाता है।

रोधक केबल्स को उनके स्वीकार्य ऑपरेटिंग वोल्टेज और सुचालक सतह पर उनके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक केबल में अनुप्रयोगों के लिए कई उपयोग दर निर्धारण हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, शुष्क प्रतिष्ठानों के लिए दर निर्धारण और दूसरी नमी या तेल के संपर्क में आने पर होता हैं।

साधारण तौर पर, छोटे आकार में एकल सुचालक भवन तार ठोस तार होता है, क्योंकि तार संबंधन को बहुत लचीला होने की आवश्यकता नहीं होती है। 10 अमेरिकी वायर गेज़ (या लगभग 5 मिमी2) से बड़े तार सचालक का निर्माण) स्थापना के समय लचीलेपन के लिए धसे हुए हैं, लेकिन उपकरण कॉर्ड के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीले नहीं हैं।

औद्योगिक, वाणिज्यिक और अपार्टमेंट भवनों के लिए केबल्स में हेलीकल टेप स्टील या एल्यूमीनियम कवच, या स्टील तार कवच के साथ समग्र जैकेट में कई रोधक सुचालक हो सकते हैं, और शायद नमी और शारीरिक क्षति से सुरक्षा के लिए एक समग्र पीवीसी या लीड जैकेट भी हो सकता है। बहुत लचीली सेवा या समुद्री अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत केबलों को बुने हुए कांस्य तार संबंधन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति या संचार केबल (जैसे, कंप्यूटर नेटवर्किंग) जो कार्यालय भवनों के एयर-हैंडलिंग स्पेस (प्लेनम) में या उसके माध्यम से भेजे किए जाते हैं, उन्हें प्रारूप भवन कोड के अनुसार या तो धात्विक वाहक में लगाया जाना चाहिए, या कम लौ और धुएं के उत्पादन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

स्टील मिलों और इसी तरह के गर्म वातावरण में कुछ औद्योगिक उपयोगों के लिए, कोई भी जैविक सामग्री संतोषजनक सेवा नहीं देती है। कभी-कभी दाब अभ्रक फ्लेक्स से रोधक केबल्स का प्रयोग किया जाता है। उच्च-तापमान केबल का एक अन्य रूप खनिज-रोधक केबल है। खनिज-रोधक केबल, जिसमें अलग-अलग सुचालक एक तांबे की ट्यूब के भीतर रखे जाते हैं और स्थान मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर से भरा होता है। पूरी समन्यवयोजन को छोटे आकार में खींचा जाता है, जिससे पाउडर को दबाया किया जाता है। इस तरह के केबल में अग्नि प्रतिरोध दर निर्धारण का प्रमाणन होता है और यह गैर-अग्नि निर्धारित केबल की तुलना में अधिक महंगा होता है। उनके पास थोड़ा लचीलापन है और लचीली केबलों की स्थान पर कठोर नाली की तरह व्यवहार करते हैं।

स्थापित तार का वातावरण यह निर्धारित करता है कि केबल को कितना धारा ले जाने की अनुमति है। क्योंकि एक केबल में बँधे हुए कई सुचालक एकल रोधक सुचालको के समान आसानी से ऊष्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उन परिपथों को हमेशा कम वहनीयता पर निर्धारित किया जाता है। विद्युत सुरक्षा कोड में तालिका सुचालक के आकार, वोल्टेज क्षमता, रोधन प्रकार और चौड़ाई, और केबल की तापमान रेटिंग के आधार पर अधिकतम स्वीकार्य धारा देते हैं। गर्म (अटारी) या शांत (भूमिगत) स्थानों के लिए, गीले या सूखे स्थानों के लिए स्वीकार्य धारा भी अलग होगा। कई क्षेत्रों के माध्यम से केबल के चलने में, सबसे कम दर निर्धारण वाला भाग समग्र रन की दर निर्धारण बन जाता है।

केबल्स साधारण तौर पर विशेष फिटिंग के साथ सुरक्षित होते हैं जहां वे विद्युत उपकरण में प्रवेश करते हैं; यह सूखे स्थान में जैकेट वाले केबलों के लिए एक साधारण स्क्रू क्लैंप हो सकता है, या एक पॉलिमर-गैस्केटेड केबल सम्बन्धक हो सकता है जो यांत्रिक रूप से एक बख़्तरबंद केबल के कवच को संलग्न करता है और एक जल-प्रतिरोधी सम्बन्ध प्रदान करता है। विस्फोटक गैसों को जैकेट वाले केबलों के अंदरूनी भागो में बहने से रोकने के लिए विशेष केबल फिटिंग क्रियान्वित की जा सकती है, जहाँ केबल ज्वलनशील गैसों वाले क्षेत्रों से होकर जाती है। एक केबल के अलग-अलग सुचालको के संबंधन को ढीला होने से रोकने के लिए, उपकरणों के प्रवेश द्वार के पास और उनके गति के साथ नियमित अंतराल, केबल के लंबवत गति केसुचालक ों का समर्थन करते हैं| ऊँचे भवनों में, सुचालको के उर्ध्वार्धर गति करने के लिए विशेष डिज़ाइन की आवश्यकता होती है | साधारण तौर पर, प्रति फिटिंग केवल एक केबल की अनुमति है, जब तक कि फिटिंग को कई केबलों के लिए निर्धारित या सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

जहाजों में स्थापित केबलों के लिए विशेष केबल निर्माण और समाप्ति तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसी समूह पर्यावरण और यांत्रिक चरम सीमाओं के अधीन हैं। इसलिए, बिजली और अग्नि सुरक्षा चिंताओं के अतिरिक्त, ऐसे केबलों को दबाव प्रतिरोधी होने की भी आवश्यकता हो सकती है जहां वे पोत के भित्त में प्रवेश करते हैं। उन्हें समुद्री जल या नमक छिड़काव के कारण होने वाले क्षरण का भी प्रतिरोध करना चाहिए, जो मोटे, विशेष रूप से निर्मित जैकेटों के उपयोग के माध्यम से और अलग-अलग तार स्टैंडों को टिन करके पूरा किया जाता है।

उत्तर अमेरिकी अभ्यास में, बिजली के खंभे पर ट्रांसफॉर्मर से एक आवासीय विद्युत सेवा के लिए ऊपरी केबल में साधारण तौर पर तीन मुड़ (ट्रिप्लेक्स) सुचालक होते हैं, जिनमें से एक नंगे उदासीन सुचालक होते हैं, अन्य दो दोनों के लिए रोधक सुचालक होते हैं। दो 180-डिग्री चरण के बहार 120 वी लाइन वोल्टेज सामान्य रूप से आपूर्ति की जाती है। उदासीन सुचालक प्रायः सहायक वाहक स्टील तार होता है, जिसका प्रयोग रोधक लाइन सुचालक को सहायता करने के लिए किया जाता है।

तांबा सुचालक
विद्युत उपकरण प्रायः अपने गुणों के कारण तांबे के सुचालक का उपयोग करते हैं, जिसमें उनकी उच्च विद्युत चालकता, तन्य शक्ति, लचीलापन, रेंगना (विरूपण) प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, तापीय चालकता, उष्मीय विस्तार का गुणांक, टांका लगाने की क्षमता, विद्युत अधिभार के प्रतिरोध, विद्युत रोधक के साथ संगतता सम्मिलित है और स्थापना में आसानी होती हैं। ताँबे का उपयोग अनेक प्रकार के विद्युत तार संबंधन में किया जाता है।

एल्यूमीनियम सुचालक
तांबे की बढ़ती लागत के कारण 1960 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक उत्तरी अमेरिकी आवासीय तार संबंधन में भवन तार संबंधन साधारण थी। इसकी अधिक प्रतिरोधकता के कारण, एल्यूमीनियम तार संबंधन को तांबे की तुलना में बड़े सुचालको की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, 14 एडब्ल्यूजी (अमेरिकन वायर गेज) कॉपर वायर के स्थान पर, एल्युमीनियम तार संबंधन को एक विशिष्ट 15 एम्पीयर विद्युतीय परिपथ पर 12 एडब्ल्यूजी होने की आवश्यकता होगी, हालांकि स्थानीय बिल्डिंग कोड अलग-अलग होते हैं।

ठोस एल्यूमीनियम सुचालक मूल रूप से 1960 के दशक में एक उपयोगिता-ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसमें एक भवन के तार के लिए अवांछनीय गुण थे, और तांबे के सुचालको के लिए तार संबंधन के उपकरणों के साथ उपयोग किया गया था। इन प्रथाओं को दोषपूर्ण सम्बन्ध और संभावित आग के संकटों का कारण पाया गया था। 1970 के दशक के प्रारम्भ में कई विशेष मिश्र धातुओं में से एक से बने नए एल्यूमीनियम तार प्रदर्शित किए गए थे, और सभी उपकरण - ब्रेकर, स्विच, रिसेप्टेकल्स, जोड़ संबंधक, तार नट्स, आदि - विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये नए एल्यूमीनियम तार और विशेष डिजाइन असमान धातुओं के बीच संधि स्थल, धातु की सतहों पर ऑक्सीकरण, और विभिन्न धातुओं के तापमान में वृद्धि के साथ अलग-अलग दरों पर विस्तार के रूप में होने वाले यांत्रिक प्रभावों के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं।

तांबे के विपरीत, एल्यूमीनियम में दबाव में रेंगना या ठंडा-प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है होता है, इसलिए पुराने सादे स्टील स्क्रू क्लैम्प्ड सम्बन्ध समय के साथ ढीले हो सकते हैं। एल्यूमीनियम सुचालको के लिए डिज़ाइन किए गए नए विद्युत उपकरणों में इस प्रभाव की परिपूर्ण करने के उद्देश्य से सुविधाएँ हैं। तांबे के विपरीत, एल्यूमीनियम सतह पर एक रोधक ऑक्साइड परत बनाता है। यह कभी-कभी एल्यूमीनियम सुचालको को एक प्रतिऑक्सीकारक पेस्ट (कम अवशेष पॉलीब्यूटीन बेस में जस्ता धूल युक्त) के साथ लेपित करके संबोधित किया जाता है ) जोड़ों पर, या स्थापना के समय ऑक्साइड परत के माध्यम से तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए यांत्रिक समाप्ति को कार्यान्वित किया जाता हैं।

केवल तांबे के तार के लिए डिज़ाइन किए गए तार संबंधन के उपकरणों पर कुछ समाप्ति भारी धारा भार के अंतर्गत अधिक गरम हो जाती है और एल्यूमीनियम सुचालक के साथ उपयोग किए जाने पर आग लग जाती है। इन समस्याओं को कम करने के लिए तार सामग्री और तार संबंधन उपकरणों (जैसे CO/ALR कॉपर-एल्यूमीनियम-संशोधित पदनाम) के लिए संशोधित मानक विकसित किए गए थे। जबकि बड़े आकार अभी भी बिजली के पैनलों और बड़े उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आवासीय उपयोग के लिए एल्यूमीनियम तार संबंधन ने खराब प्रतिष्ठा प्राप्त की है और पक्ष से बाहर हो गए हैं।

एल्युमिनियम सुचालक अभी भी बड़ी मात्रा में विद्युत पारेषण, ऊर्जा वितरण और भारी धारा लोड वाले बड़े फीडर परिपथ के लिए, तांबे के तार संबंधन पर उनके द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के कारण भारी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। एल्युमिनियम सुचालक तांबे के सुचालक की तुलना में लागत और वजन दोनों कम होते हैं, इसलिए समान वजन और कीमत के लिए बहुत बड़े प्रतिनिध्यात्मक क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह उच्च प्रतिरोध और एल्यूमीनियम की कम यांत्रिक शक्ति के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है, जिसका अर्थ है कि तुलनीय वर्तमान क्षमता और अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बड़े पार अनुभागीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एल्यूमीनियम सुचालक को संगत सम्बन्धक के साथ स्थापित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपर्क सतह ऑक्सीकरण नहीं करता हैं।

पथ वेग और केबल गति
विद्युत उपकरणों के बीच कई रूपों में से एक में रोधित तार संबंधन को चलाया जा सकता है। यह एक विशेष बँध युक्त पाइप हो सकता है, जिसे वाहक कहा जाता है, या धातु (कठोर स्टील या एल्यूमीनियम) या अधातु (पीवीसी या एचडीपीई) नलिकाकरण की कई प्रकारो में से एक हो सकता है। कई परिपथों की आवश्यकता होने पर आयताकार अनुप्रस्थ काट धातु या पीवीसी तार परनलिका (उत्तरी अमेरिका) या ट्रंकिंग (यूके) का उपयोग किया जा सकता है। भूमिगत चलने वाले तार संबंधन को कंक्रीट में बंद प्लास्टिक नलिका में चलाया जा सकता है, लेकिन अधिक खिंचाव में धातु की कोहनियों का उपयोग किया जा सकता है। उजागर क्षेत्रों में तार संबंधन, उदाहरण के लिए कारखाने के फर्श, केबल ट्रे या ढक्कन वाले आयताकार पथ वेग में चलाए जा सकते हैं।

जहां तार संबंधन, या पथ वेग जो तार संबंधन को पकड़ते हैं, उन्हें अग्नि-प्रतिरोध निर्धारण को पार करना होता हैं। अग्नि-प्रतिरोध रेटेड दीवारें और फर्श, स्थानीय निर्माण कोड द्वारा अग्निरोधन किए जाने के लिए उद्घाटन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थितियों में जहां आकस्मिक अग्नि के समय सुरक्षा-महत्वपूर्ण तार संबंधन को क्रियाशील रखा जाना चाहिए, उत्पाद की प्रमाणन सूची के अनुपालन के लिए परिपथ अखंडता को बनाए रखने के लिए अग्निरोधक क्रियान्वित किया जाना चाहिए होता हैं। तार संबंधन और पथ वेग के संयोजन में उपयोग की जाने वाली किसी भी निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा सामग्री की प्रकृति और चौड़ाई का वहनीयता व्युत्पन्न पर मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अग्नि प्रतिरोध के लिए आवश्यक ऊष्मा रोधन गुण भी बिजली सुचालक ों के वायु शीतलन को रोकते हैं।

केबल ट्रे का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है जहां कई रोधक केबल एक साथ चलाए जाते हैं। एकल केबल किसी भी बिंदु पर ट्रे से बाहर निकल सकते हैं, तार संबंधन की स्थापना को सरल बना सकते हैं और नए केबल स्थापित करने के लिए श्रम लागत को कम कर सकते हैं।सुचालक ों के बीच निकासी बनाए रखने के लिए शक्ति केबल्स में ट्रे में फिटिंग हो सकती है, लेकिन छोटे नियंत्रण तार संबंधन को प्रायः केबलों के बीच जानबूझकर अंतर के बिना स्थापित किया जाता है।

स्थानीय विद्युत नियम एक केबल ट्रे के अंदर वोल्टेज स्तरों के मिश्रण पर विशेष आवश्यकताओं को प्रतिबंधित या रख सकते हैं। संवेदनशील परिपथ में ध्वनि को सम्मिलित करने से रोकने के लिए अच्छी डिज़ाइन प्रथाएं अलग हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, उच्च शक्ति शाखा परिपथ ले जाने वाली ट्रे से निम्न स्तर माप या सिग्नल केबल हैं।

चूंकि तार नलिका या भूमि में चलते हैं, खुली हवा में जितनी आसानी से ऊष्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और चूंकि आसन्न परिपथ प्रेरित धाराओं में सहायता करते हैं, तार संबंधन के नियम धारा क्षमता (वहनीयता) को स्थापित करने के लिए नियम देते हैं।

संभावित विस्फोटक वातावरण के माध्यम से तार संबंधन के लिए विशेष सीलबंद फिटिंग का उपयोग किया जाता है।

बस बार, बस डक्ट, केबल बस
विद्युत उपकरण में बहुत अधिक धाराओं के लिए, और एक इमारत के माध्यम से वितरित उच्च धाराओं के लिए, बस बारों का उपयोग किया जा सकता है। (शब्द बस लैटिन ऑम्निबस का एक संकुचन है - जिसका अर्थ सभी के लिए है।) ऐसी प्रणाली का प्रत्येक लाइवसुचालक तांबे या एल्यूमीनियम का एक कठोर टुकड़ा होता है, साधारण तौर  पर फ्लैट बार में (लेकिन कभी-कभी ट्यूबिंग या अन्य आकृतियों के रूप में)। सार्वजनिक रूप से सुलभ क्षेत्रों में ओपन बस बार का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि एयर कूलिंग का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग विनिर्माण संयंत्रों और बिजली कंपनी स्विच यार्ड में किया जाता है। भारी केबलों का उपयोग करना एक भिन्नता है, विशेष रूप से जहां चरणों को स्थानांतरित करना या रोल करना वांछनीय है।

औद्योगिक अनुप्रयोगों में,सुचालक बार प्रायः  ग्राउंडेड बाड़ों में इंसुलेटर के साथ पूर्व-इकट्ठे होते हैं। यह असेंबली, जिसे बस डक्ट या बसवे के रूप में जाना जाता है, का उपयोग बड़े स्विचगियर के कनेक्शन के लिए या किसी भवन में मुख्य पावर फीड लाने के लिए किया जा सकता है। प्लग-इन बस के रूप में जाना जाने वाला बस डक्ट का एक रूप इमारत की लंबाई के नीचे बिजली वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है; इसका निर्माण टैप-ऑफ स्विच या मोटर नियंत्रकों को बस के साथ निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए किया गया है। इस योजना का बड़ा लाभ पूरे नलिका से वोल्टेज को हटाए बिना शाखा सर्किट को हटाने या जोड़ने की क्षमता है।

बस नलिकाओं में एक ही बाड़े (गैर-पृथक बस) में सभी चरणसुचालक हो सकते हैं, या प्रत्येकसुचालक  को आसन्न चरणों (पृथक बस) से एक ग्राउंडेड बैरियर द्वारा अलग किया जा सकता है। उपकरणों के बीच बड़ी धाराओं के संचालन के लिए केबल बस का उपयोग किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशनों या सबस्टेशनों में बहुत बड़ी धाराओं के लिए, जहां सर्किट सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता है, एक पृथक-चरण बस का उपयोग किया जाता है। सर्किट के प्रत्येक चरण को एक अलग ग्राउंडेड मेटल बाड़े में चलाया जाता है। केवल एक ही संभव दोष फेज-टू-ग्राउंड दोष है, क्योंकि बाड़े अलग हो गए हैं। इस प्रकार की बस को 50,000 एम्पीयर तक और सैकड़ों किलोवोल्ट तक रेट किया जा सकता है (सामान्य सेवा के दौरान, न केवल दोषों के लिए), लेकिन पारंपरिक अर्थों में तार संबंधन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

विद्युत पैनल
इलेक्ट्रिकल पैनल आसानी से सुलभ जंक्शन बॉक्स होते हैं जिनका उपयोग विद्युत सेवाओं को फिर से रूट और स्विच करने के लिए किया जाता है। शब्द का प्रयोग प्रायः वितरण बोर्ड या फ़्यूज़बॉक्स के संदर्भ में किया जाता है। स्थानीय कोड पैनलों के चारों ओर भौतिक निकासी निर्दिष्ट कर सकते हैं।

कीटों द्वारा गिरावट
पेड़ की गिलहरी, चूहे, और अन्य कृंतक असुरक्षित तार संबंधन को कुतर सकते हैं, जिससे आग लगने और झटके लगने का खतरा होता है।  यह पीवीसी-अछूता टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क केबलों के लिए विशेष रूप से सच है। इन कीटों को दूर करने के लिए कई तकनीकों का विकास किया गया है, जिसमें काली मिर्च की धूल से भरा इन्सुलेशन भी शामिल है।

शुरुआती तार संबंधन के तरीके
पहले आंतरिक पावर तार संबंधन सिस्टम मेंसुचालक ों का इस्तेमाल किया गया था जो नंगे थे या कपड़े से ढके हुए थे, जो स्टेपल द्वारा इमारत के फ्रेमिंग या रनिंग बोर्ड पर सुरक्षित थे। जहांसुचालक  दीवारों से गुजरते थे, उन्हें कपड़े के टेप से सुरक्षित किया जाता था। लाइन ब्याह टेलीग्राफ कनेक्शन के समान ही किए गए थे, और सुरक्षा के लिए सोल्डर किए गए थे। भूमिगतसुचालक ों को पिच में भिगोए गए कपड़े के टेप के आवरण से अछूता रखा गया था, और लकड़ी के कुंडों में रखा गया था, जिन्हें बाद में दबा दिया गया था। बिजली के झटके और आग के खतरे के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए उच्च श्रम लागत के कारण ऐसी तार संबंधन  प्रणालियां असंतोषजनक थीं। 1880 के दशक में विद्युत शक्ति के व्यावसायिक परिचय के साथ पहला विद्युत कोड उत्पन्न हुआ; हालाँकि, तार के आकार के चयन और विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए अन्य डिज़ाइन नियमों के लिए कई परस्पर विरोधी मानक मौजूद थे, और सुरक्षा के आधार पर एकरूपता लाने की आवश्यकता देखी गई थी।

घुंडी और ट्यूब (अमेरिका)
लगभग 1880 से 1930 के दशक में उत्तरी अमेरिका में इमारतों में तार संबंधन की सबसे पुरानी मानकीकृत विधि, घुंडी और ट्यूब (K&T) तार संबंधन  थी: एकलसुचालक  दीवारों और छत में संरचनात्मक सदस्यों के बीच गुहाओं के माध्यम से चलाए जाते थे, जिसमें सिरेमिक ट्यूब बनते थे। तार और लकड़ी के बीच हवा प्रदान करने और तार संबंधन  को सहारा देने के लिए संरचनात्मक सदस्यों से जुड़े जोइस्ट और सिरेमिक नॉब्स के माध्यम से सुरक्षात्मक चैनल। चूंकि हवा तार संबंधन  पर प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र थी, केबलों में आवश्यकता से छोटेसुचालक ों का उपयोग किया जा सकता था। संरचनात्मक सदस्यों के निर्माण के विपरीत दिशा में तार संबंधन  की व्यवस्था करके, शॉर्ट-सर्किट के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी जो कि दोनोंसुचालक ों में एक साथ एक कील चलाने के कारण हो सकती है।

1940 के दशक तक, एक केबल के बजाय दोसुचालक स्थापित करने की श्रम लागत के परिणामस्वरूप नए नॉब-एंड-ट्यूब इंस्टॉलेशन में गिरावट आई। हालाँकि, यूएस कोड अभी भी विशेष परिस्थितियों (कुछ ग्रामीण और औद्योगिक अनुप्रयोगों) में नए K&T तार संबंधन  इंस्टॉलेशन की अनुमति देता है।

धातु-म्यान तार
यूनाइटेड किंगडम में, इंसुलेटेड केबल का एक प्रारंभिक रूप, 1896 में पेश किया गया, जिसमें समग्र लीड शीथ में दो संसेचन-पेपर-रोधित सुचालक  शामिल थे। जोड़ों को मिलाप किया गया था, और दीपक धारकों और स्विचों के लिए विशेष फिटिंग का उपयोग किया गया था। ये केबल उस समय के भूमिगत टेलीग्राफ और टेलीफोन केबल के समान थे। पेपर-रोधित   केबल्स इंटीरियर तार संबंधन  इंस्टॉलेशन के लिए अनुपयुक्त साबित हुए क्योंकि नमी को इन्सुलेशन को प्रभावित नहीं करने के लिए लीड शीथ पर बहुत सावधानीपूर्वक कारीगरी की आवश्यकता थी।

बाद में 1908 में यूके में एक प्रणाली का आविष्कार किया गया जिसमें स्ट्रिप मेटल शीथ में संलग्न वल्केनाइज्ड-रबर इंसुलेटेड वायर का इस्तेमाल किया गया। अर्थिंग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मेटल शीथ को प्रत्येक मेटल तार संबंधन डिवाइस से जोड़ा गया था।

जर्मनी में विकसित एक प्रणाली जिसे कुहलो तार कहा जाता है, एक पीतल या सीसा-लेपित लोहे की शीट ट्यूब में एक, दो, या तीन रबर-अछूता तार संबंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सीवन होता है। संलग्नक को रिटर्नसुचालक  के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुहलो तार को सतहों पर उजागर किया जा सकता है और पेंट किया जा सकता है, या प्लास्टर में लगाया जा सकता है। विशेष आउटलेट और जंक्शन बक्से लैंप और स्विच के लिए बनाए गए थे, जो कि चीनी मिट्टी के बरतन या शीट स्टील से बने थे। मुड़े हुए सीम को इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाले स्टैनोस तार के रूप में जलरोधी नहीं माना जाता था, जिसमें एक सोल्डर शीथ था। 1905 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ इसी तरह की प्रणाली को कंसेंट्रिक तार संबंधन कहा जाता था। इस प्रणाली में, एक इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर को कॉपर टेप से लपेटा जाता था, जिसे तब टांका लगाया जाता था, जिससे तार संबंधन  सिस्टम का ग्राउंडेड (रिटर्न)सुचालक  बनता था। पृथ्वी की क्षमता पर नंगे धातु म्यान को स्पर्श करने के लिए सुरक्षित माना जाता था। जबकि सामान्य विद्युतीय जैसी कंपनियों ने सिस्टम के लिए फिटिंग का निर्माण किया और कुछ इमारतों को इसके साथ जोड़ा गया, इसे यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में कभी नहीं अपनाया गया। प्रणाली की कमियां थीं कि विशेष फिटिंग की आवश्यकता थी, और म्यान के संबंध में किसी भी दोष के परिणामस्वरूप म्यान सक्रिय हो जाएगा।

अन्य ऐतिहासिक तार संबंधन विधियाँ
लचीली धातु की म्यान में दो रबर-अछूतासुचालक के साथ बख़्तरबंद केबल का उपयोग 1906 की शुरुआत में किया गया था, और उस समय खुले नॉब-एंड-ट्यूब तार संबंधन  की तुलना में एक बेहतर तरीका माना जाता था, हालांकि यह बहुत अधिक महंगा था।

यूएस बिल्डिंग तार संबंधन के लिए पहली रबर-इंसुलेटेड बिजली का केबल 1922 में पेश की गई थी. ये रबर इंसुलेशन के साथ दो या अधिक ठोस तांबे के बिजली के तार थे, साथ ही इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए प्रत्येकसुचालक पर बुने हुए सूती कपड़े, एक समग्र बुने हुए जैकेट के साथ, साधारण तौर  पर नमी से सुरक्षा के रूप में टार के साथ लगाया जाता था। लच्छेदार कागज का उपयोग भराव और विभाजक के रूप में किया जाता था।

समय के साथ, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण रबर-अछूता केबल भंगुर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए और साधारण तौर पर मरम्मत के दौरान उन्हें बदल दिया जाता है। जब स्विचेस, सॉकेट आउटलेट्स या लाइट फिक्स्चर्स को बदला जाता है, तो कनेक्शनों को कसने के मात्र कार्य के कारण कठोर इन्सुलेशनसुचालक ों से अलग हो सकता है। ऑक्सीजन के कम संपर्क के कारण केबल के अंदर रबड़ का इन्सुलेशन प्रायः  कनेक्शन पर उजागर होने वाले इन्सुलेशन की तुलना में बेहतर स्थिति में होता है।

वल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन में सल्फर ने नंगे तांबे के तार पर हमला किया, इसलिए इसे रोकने के लिएसुचालक ों को टिन किया गया। जब रबर का उपयोग बंद हो गया तोसुचालक नंगे हो गए।

1950 के आसपास, विशेष रूप से आवासीय तार संबंधन के लिए पीवीसी इन्सुलेशन और जैकेट पेश किए गए थे। लगभग उसी समय, एक पतली पीवीसी इन्सुलेशन और एक पतली नायलॉन जैकेट (जैसे यूएस टाइप टीएचएन, टीएचएचएन, आदि) के साथ एकलसुचालक  आम हो गए। केबल के सबसे सरल रूप में एक इकाई बनाने के लिए दो इंसुलेटेडसुचालक एक साथ मुड़े हुए होते हैं। दो (या अधिक)सुचालक  वाले इस तरह के गैर-जैकेट वाले केबल का उपयोग केवल अतिरिक्त-कम वोल्टेज सिग्नल और नियंत्रण अनुप्रयोगों जैसे डोरबेल तार संबंधन  के लिए किया जाता है।

तार संबंधन को सुरक्षित करने के अन्य तरीके जो अब अप्रचलित हैं उनमें शामिल हैं: धातु मोल्डिंग सिस्टम, एक चपटा अंडाकार खंड के साथ जिसमें एक आधार पट्टी और एक स्नैप-ऑन कैप चैनल होता है, खुली तार संबंधन या लकड़ी की ढलाई की तुलना में अधिक महंगा था, लेकिन आसानी से दीवार की सतहों पर चलाया जा सकता था। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल कंड्यूट तार संबंधन  सिस्टम आज भी उपलब्ध हैं।
 * गैस प्रकाश प्रतिष्ठानों को विद्युत प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तित करते समय मौजूदा गैस पाईपों का पुन: उपयोग। अछूतासुचालक ों को उन पाइपों के माध्यम से खींचा गया था जो पहले गैस लैंप की आपूर्ति करते थे। यद्यपि कभी-कभी उपयोग किया जाता है, इस पद्धति से प्रत्येक जोड़ पर पाइप के अंदर तेज किनारों से इन्सुलेशन क्षति का जोखिम होता है।
 * लकड़ी की ढलाई (सजावटी) एकलसुचालक तार संबंधन  के लिए खांचे के साथ, लकड़ी की टोपी की पट्टी से ढकी हुई। इन्हें 1928 तक उत्तर अमेरिकी विद्युत कोड में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्रिटेन में कुछ हद तक लकड़ी की ढलाई का भी उपयोग किया गया था, लेकिन जर्मन और ऑस्ट्रियाई नियमों द्वारा इसकी अनुमति नहीं थी।
 * कांच या चीनी मिट्टी के बटनों द्वारा समर्थित लचीली जुड़वां डोरियों की एक प्रणाली का उपयोग यूरोप में 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे अन्य तरीकों से बदल दिया गया।
 * 20वीं सदी के पहले वर्षों के दौरान, तार संबंधन की सुरक्षा के लिए बर्गमैन और पेसचेल टयूबिंग जैसे तार संबंधन  सिस्टम के विभिन्न पेटेंट रूपों का उपयोग किया गया था; इनमें बहुत पतले फाइबर ट्यूब, या धातु ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जो कि रिटर्नसुचालक  के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था।
 * ऑस्ट्रिया में, तार संबंधन को दीवार में खांचे में रबर की ट्यूब लगाकर, उस पर प्लास्टरवर्क करके, फिर ट्यूब को हटाकर और तार संबंधन  को गुहा के माध्यम से खींचकर छुपाया जाता था।

यह भी देखें

 * 10603 - प्रायः इस्तेमाल किया जाने वाला MIL-SPEC अनुपालन तार
 * बस नलिका
 * केबल प्रविष्टि प्रणाली
 * केबल ग्रंथि
 * तार प्रबंधन
 * केबल ट्रे
 * घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट
 * विद्युत शक्ति वितरण
 * विद्युत नाली
 * विद्युत - कक्ष
 * उत्तरी अमेरिका में बिजली के तार
 * यूनाइटेड किंगडम में विद्युत तार संबंधन
 * जमीन (बिजली)
 * ग्राउंड और न्यूट्रल
 * घर की तार संबंधन
 * औद्योगिक और मल्टीफ़ेज़ पावर प्लग और सॉकेट
 * ऑक्सीजन मुक्त तांबा
 * पोर्टेबल कॉर्ड
 * बिजली का तार
 * खतरनाक पदार्थ प्रतिबंध निर्देश (RoHS)
 * एकल-चरण विद्युत शक्ति
 * संरचित केबलिंग
 * तीन चरण विद्युत शक्ति

ग्रन्थसूची

 * Croft, Terrel (1915) Wiring of Finished Buildings, McGraw Hill, New York.

आगे की पढाई

 * National Electrical Code — Basis of most US electrical codes. Choose NFPA 70 (general purpose) or NFPA 70A (one and two family dwellings). Free registration required.
 * National Electrical Code 2011 (2011 ed.), Quincy, Massachusetts: National Fire Protection Association, 2010. — periodically re-issued every 3 years
 * NEMA comparison of IEC 60364 with the US NEC
 * Hirst, E. Electric Utilities and Energy
 * Hirst, E. Electric Utilities and Energy

बाहरी संबंध

 * Electrical wiring FAQ (oriented to US and Canadian practice)