वोल्टेज में कमी

एक साधारण प्रतिरोधक परिपथ में, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज में कमी से परिपथ द्वारा छितरी हुई शक्ति में कमी आएगी।

विद्युतीय उपयोगिताएँ
विद्युत उपयोगिताओं ने पता लगाया है कि यह मूल सिद्धांत उपयोगिता कंपनियों और उनके ग्राहकों को एक महत्वपूर्ण राशि बचा सकता है। उपयोगिताएँ अपने वितरण प्रणाली में वोल्टेज को कम करके अपनी बिजली की माँग के चरम को कम करने में सक्षम हैं। जब उपयोगिता उस बिंदु पर पहुंचती है जहां बिजली की मांग आपूर्ति से अधिक होने की उम्मीद है, तो उपयोगिताओं के पास केवल दो विकल्प होते हैं। या तो किसी अन्य उपयोगिता से बिजली खरीदें, सामान्यतः पर्याप्त कीमतों पर, या मांग कम करें। मांग को कम करने के लिए प्रायः उपयोगिताएँ ग्राहकों के एयर कंडीशनर, वॉटर हीटर और पूल पंपों को बंद करने के लिए लोड प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करती हैं। उपयोगिताओं के लिए मांग को कम करने के लिए वोल्टेज में कमी एक और विकल्प बन गया है - सामान्यतः ग्राहक के लिए अनभिज्ञ। तथापि, कुल मांग को कम करने के लिए लोड का केवल प्रतिरोधी हिस्सा वोल्टेज में कमी का जवाब देता है। ऊष्मीय रोशनी और हीटर कॉइल जैसे भार कम बिजली का उपयोग करेंगे क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है। दूसरी ओर, इंडक्शन मोटर लोड वोल्टेज में कमी से अप्रभावित रहता है, क्योंकि बिना किसी बदलाव या बिजली की खपत में मामूली वृद्धि के कारण करंट बढ़ जाता है। वर्तमान वृद्धि मोटरों के लिए हानिकारक है, क्योंकि वे गर्म चलती हैं। इसके अलावा, समान कार्य को पूरा करने के लिए मोटरों को अधिक समय तक चलाना पड़ता है, उदाहरण के लिए, यदि एक रेफ्रिजरेटर नाममात्र वोल्टेज पर 35% कर्तव्य चक्र पर चल रहा है, तो कम वोल्टेज पर इसका कार्य चक्र 40% तक बढ़ सकता है। अधिक गर्म चलने और लंबे समय तक चलने से मोटरों की सेवा अवधि कम हो जाती है।

यहां तक ​​कि कुछ प्रतिरोधी भार भी केवल अल्पकालिक लाभ प्रदान करते हैं। भार विविधता के रूप में जानी जाने वाली घटना वोल्टेज में कमी में एक भूमिका निभाती है और अवसर पर इसके प्रभावों का प्रतिकार कर सकती है। भार विविधता की अवधारणा को एक उदाहरण से आसानी से समझाया जा सकता है। आपके पड़ोस में, यह संभावना नहीं है कि सभी घरों के वॉटर हीटर एक ही समय पर चालू हों। विशेष रूप से गैर-गर्म पानी के उपयोग के घंटों (सुबह और शाम की बारिश) के दौरान, जब आपका गर्म पानी का हीटर चालू होता है, तो आपके पड़ोसी का बंद हो सकता है। इन भारों की वितरित और असंबद्ध प्रकृति के कारण, समग्र शिखर अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। तथापि, यदि वॉटर हीटर में सभी प्रतिरोधक तत्वों में वोल्टेज कम हो जाता है, तो तत्व पानी को इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाएंगे। जबकि बिजली की मांग में तत्काल कमी को वोल्टेज में कमी प्रारंभ करने पर पहचाना जाएगा, समय के साथ थर्मोस्टैट-सेट पानी के तापमान को प्राप्त करने के लिए वॉटर हीटर को अधिक समय तक चलने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, अधिक वॉटर हीटर एक ही समय में चालू होंगे। इससे कुल शिखर में काफी वृद्धि होगी। इसलिए, थर्मोस्टेट-नियंत्रित प्रतिरोधक भार के संबंध में, वोल्टेज में कमी के लाभ अल्पकालिक हो सकते हैं, और कभी-कभी कुल लोड मांग में वृद्धि हो सकती है।

इसके विपरीत वोल्टेज बढ़ने से प्रतिरोधक भार से बिजली की मांग बढ़ सकती है। फिर से, थर्मोस्टैट-नियंत्रित प्रतिरोधक भार अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि कम वोल्टेज की तुलना में उच्च वोल्टेज वाले ऊष्मीय रीडिंग लैंप को चालू करने के लिए ग्राहक को अधिक खर्च करना होगा। निश्चित रूप से यह मानकर चल रहा है कि ग्राहक मंद प्रकाश से संतुष्ट है, अन्यथा ग्राहक पर्याप्त प्रकाश प्रदान करने के लिए उच्च वाट क्षमता वाले प्रकाश बल्बों को बदल सकता है। आज की आधुनिक दुनिया में कई प्रकाश जुड़नार, जिनमें एलईडी प्रकार के बल्ब सम्मिलित हैं, मंद हैं। इसलिए कम वोल्टेज पर डिमर को चालू कर दिया जाएगा और उच्च वोल्टेज पर इसे नीचे कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश जुड़नार द्वारा समान लुमेन उत्पन्न किया जाएगा, इसलिए कोई ऊर्जा बचत नहीं होगी। ऊर्जा बचाने के लिए वोल्टेज कम करने की कार्यप्रणाली की एक अच्छी तुलना पानी को बचाने के लिए पानी के दबाव को कम करने के साथ एक समानांतर रेखा खींचना है। वाशिंग मशीन को समान स्तर तक भरना होगा, इसमें अधिक समय लगेगा; शौचालय की टंकी समान स्तर तक भर जाएगी, आदि। दबाव के बावजूद ग्राहक को वांछित पानी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक पानी का उपयोग करना होगा। अल्पकालिक बचत होगी क्योंकि लॉन को पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राहक अंततः इस पर ध्यान देंगे और कम दबाव की भरपाई के लिए वाल्व, पानी की अवधि या स्प्रिंकलर हेड्स की संख्या को समायोजित करेंगे।

अग्रिम पठन

 * एच. ली विलिस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग रेफरेंस बुक, दूसरा संस्करण, सेक्शन 10.3 "कंजर्वेशन वोल्टेज रिडक्शन (सीवीआर)", सीआरसी प्रेस, 2004 आईएसबीएन 1420030310।

बाहरी कड़ियाँ

 * वोल्टेज कटौती प्रश्न और उत्तर, आई.ई.एस.ओ, 15 अगस्त 2013 को संग्रहीत किया गया