प्रदर्शन अनुकरण का निर्माण

भवन कार्यक्षमता अनुरूपण मौलिक भौतिक सिद्धांतों और ध्वनि अभियांत्रिकी अभ्यास के आधार पर निर्मित कंप्यूटर-आधारित, गणितीय प्रारूप का उपयोग करके भवन कार्यक्षमता के पहलुओं की प्रतिकृति है। भवन कार्यक्षमता अनुरूपण का उद्देश्य भवन कार्यक्षमता के पहलुओं का परिमाणीकरण है जो भवनों के प्रारूप, निर्माण, संचालन और नियंत्रण के लिए प्रासंगिक हैं। भवन प्रदर्शन अनुरूपण में विभिन्न उप-क्षेत्र हैं; जिसमे सबसे प्रमुख तापीय अनुरूपण, प्रकाश अनुरूपण, ध्वनिक अनुरूपण और वायु प्रवाह अनुरूपण आदि हैं। अधिकांश भवन प्रदर्शन अनुरूपण बीस्पोक अनुरूपण सॉफ्टवेयर के उपयोग पर आधारित है। भवन कार्यक्षमता अनुरूपण अपने आप में वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के व्यापक सीमा में एक क्षेत्र है।

परिचय
भौतिक दृष्टिकोण से, भवन अत्यधिक जटिल प्रणाली है, जो कई प्रकार के मापदंडों से प्रभावित होती है। एक अनुरूपण प्रारूप वास्तविक भवन का एक अमूर्त रूप है जो उच्च स्तर के विस्तार पर प्रभावों पर विचार करने और लागत-गहन माप के बिना प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। बीपीएस प्रारूपण क्षमता वाली एक तकनीक है जो किसी प्रस्तावित प्रारूप की सापेक्ष लागत और प्रदर्शन विशेषताओं को यथार्थवादी तरीके से और अपेक्षाकृत कम प्रयास और लागत पर मापने और तुलना करने की क्षमता प्रदान करती है। ऊर्जा की मांग, आंतरिक पर्यावरणीय गुणवत्ता जैसे तापीय आराम और दृश्य आराम, इनडोर वायु गुणवत्ता और नमी घटना सहित, एचवीएसी और नवीकरणीय प्रणाली प्रदर्शन, शहरी स्तर प्रारूपण, भवन स्वचालन और परिचालन अनुकूलन बीपीएस के महत्वपूर्ण पहलू हैं।  पिछले छह दशकों में, कई बीपीएस कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए गए हैं। बीपीएस सॉफ्टवेयर की सबसे विस्तृत सूची बेस्ट डायरेक्टरी में पाई जा सकती है। उनमें से कुछ केवल बीपीएस के कुछ भागों जैसे जलवायु विश्लेषण, तापीय आराम, ऊर्जा गणना, प्लांट प्रारूप, दिन के प्रकाश का अनुरूपण आदि को अधिसूचित करते हैं। बीपीएस के क्षेत्र में मुख्य उपकरण बहु-क्षेत्र, सक्रिय, संपूर्ण-भवन अनुरूपण उपकरण हैं, जो उपयोगकर्ताओं को तापन और शीतलन भार, ऊर्जा की मांग, तापमान के रुझान, आर्द्रता, तापीय और दृश्य आराम संकेतक, वायु प्रदूषक जैसे प्रमुख संकेतक प्रदान करते हैं।

एक विशिष्ट भवन अनुरूपण प्रारूप में स्थानीय जलवायु के लिए कई निविष्ट होते हैं जैसे विशिष्ट मौसम विज्ञान वर्ष फ़ाइल; ज्यामिति का निर्माण; लिफाफा विशेषताओं का निर्माण; प्रकाश, रहने वालों और प्लग लोड से आंतरिक ताप लाभ; तापन, संवातन और शीतलन तंत्र विनिर्देश; संचालन कार्यक्रम और नियंत्रण रणनीतियों का प्रारूपण किया जा सकता है। इनपुट की सरलता और आउटपुट डेटा की पहुंच बीपीएस साधनों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है। उन्नत पूर्ण-निर्माण अनुरूपण उपकरण निम्नलिखित में से लगभग सभी को भिन्न-भिन्न विधियों से किसी तरह से विचार करने में सक्षम हैं।

संपूर्ण भवन अनुकरण के लिए आवश्यक निविष्ट डेटा: प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए कुछ उदाहरण: बीपीएस सॉफ्टवेयर का अन्य उपयोग
 * जलवायु: परिवेशी वायु तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, प्रत्यक्ष और विसरित सौर विकिरण, वायु गति और दिशा
 * स्थान: भवन का स्थान और अभिविन्यास, स्थलाकृति और आसपास की भवनों, जमीनी संपत्तियों द्वारा छायांकन
 * ज्यामिति: भवन शेप और क्षेत्र ज्यामिति
 * आवरण: सामग्री और निर्माण, खिड़कियां और छायांकन, तापीय पुल, घुसपैठ और उद्घाटन
 * आंतरिक लाभ: संचालन/अधिभोग के लिए कार्यक्रम सहित प्रकाश, उपकरण और रहने वाले
 * संवातन तंत्र: वायु का परिवहन और वातानुकूलन (तापन, शीतलन, आर्द्रीकरण)।
 * कक्ष इकाइयाँ: तापन, शीतलन और संवातन के लिए स्थानीय इकाइयाँ
 * संयंत्र: भवन में ऊर्जा के परिवर्तन, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीय इकाइयाँ
 * नियंत्रण: खिड़की खोलने, छायांकन उपकरण, संवातन तंत्र, कक्ष इकाइयों, संयंत्र घटकों के लिए
 * तापमान के रुझान: क्षेत्र में, सतहों पर, निर्माण परतों में, गर्म या ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए या डबल ग्लास फ़ेसडे में
 * आराम संकेतक: जैसे अनुमानित औसत वोट और असंतुष्ट, उज्ज्वल तापमान विषमता का अनुमानित प्रतिशत, CO2-सांद्रता, सापेक्ष आर्द्रता
 * ताप संतुलन: क्षेत्र के लिए, पूरी भवन या सिंगल प्लांट कंपोनेंट्स
 * लोड प्रोफाइल: तापन और शीतलन की मांग के लिए, उपकरण और प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली प्रोफाइल
 * ऊर्जा की मांग: ताप, शीतलन, संवातन, प्रकाश, उपकरण, सहायक प्रणालियों (जैसे पंप, पंखे, लिफ्ट) के लिए
 * दिन के प्रकाश की उपलब्धता: कुछ क्षेत्र क्षेत्रों में, अलग-अलग समय बिंदुओं पर परिवर्तनशील बाहरी स्थितियों के साथ
 * तंत्र आकारण: एचवीएसी घटकों जैसे वायु संवातन इकाई, ताप स्थानांतरण, भट्टी, चिलर, जल सरंक्षण, हीट पंप और नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र के लिए।
 * नियंत्रण रणनीतियों का अनुकूलन: बढ़ते संचालन प्रदर्शन के लिए छायांकन, खिड़की खोलने, तापन, शीतलन और संवातन के लिए नियंत्रक संयोजन।

इतिहास
बीपीएस का इतिहास लगभग कंप्यूटर जितना ही लंबा है। इस दिशा में बहुत प्रारंभिक विकास 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन में शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान, स्थिर स्थिति गणनाओं का उपयोग करके एकल प्रणाली घटकों (जैसे गैस बॉयलर) का विश्लेषण करने के लिए कई तरीके पेश किए गए थे। भवनों के लिए सबसे पहला रिपोर्ट किया गया अनुरूपण टूल BRIS था, जिसे 1963 में स्टॉकहोम में प्रौद्योगिकी के रॉयल संस्थान द्वारा पेश किया गया था। 1960 के दशक के अंत तक, ऊर्जा आकलन और तापन/शीतलन लोड गणना पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रति घंटा रिज़ॉल्यूशन वाले कई मॉडल विकसित किए गए थे। इस प्रयास के परिणामस्वरूप 1970 के दशक की शुरुआत में अधिक शक्तिशाली अनुरूपण इंजन जारी किए गए, जिनमें ब्लास्ट, डीओई-2, ईएसपी-आर, एचवीएसीएसआईएम+ और टीआरएनएसवाईएस शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1970 के ऊर्जा संकट ने इन प्रयासों को तेज कर दिया, क्योंकि भवनों की ऊर्जा खपत को कम करना एक तत्काल घरेलू नीति हित बन गया। ऊर्जा संकट ने ASHRAE 90.1#Standard 90-1975|ASHRAE 90-75 से शुरुआत करते हुए अमेरिकी भवन निर्माण ऊर्जा मानकों के विकास की भी शुरुआत की। भवन अनुरूपण का विकास अकादमिक, सरकारी संस्थानों, उद्योग और पेशेवर संगठनों के बीच एक संयुक्त प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले दशकों में भवन अनुरूपण अनुशासन एक ऐसे क्षेत्र में परिपक्व हो गया है जो प्रदर्शन मूल्यांकन के निर्माण के लिए अद्वितीय विशेषज्ञता, विधियों और उपकरणों की पेशकश करता है। उस समय के दौरान विकास के बारे में एक सिंहावलोकन देते हुए कई समीक्षा पत्र और अत्याधुनिक विश्लेषण किए गए। 1980 के दशक में, प्रमुख भवन अनुरूपण विशेषज्ञों के एक समूह के बीच बीपीएस के लिए भविष्य की दिशाओं के बारे में चर्चा शुरू हुई। इस बात पर आम सहमति थी कि अधिकांश उपकरण, जो उस समय तक विकसित किए गए थे, उनकी संरचना में बहुत कठोर थे जो भविष्य में अपेक्षित सुधार और लचीलेपन को समायोजित करने में सक्षम थे। इस समय के आसपास, पहला समीकरण-आधारित भवन अनुरूपण वातावरण ENET विकसित किया गया था, जिसने स्पार्क की नींव प्रदान की। 1989 में, साहलिन और सोवेल ने अनुरूपण मॉडल बनाने के लिए एक तटस्थ मॉडल प्रारूप (NMF) प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग आज व्यावसायिक सॉफ्टवेयर आईडीए इनडोर जलवायु और ऊर्जा में किया जाता है। चार साल बाद, क्लेन ने अभियांत्रिकी समीकरण सॉल्वर (EES) पेश किया और 1997 में, मैट्ससन और एल्मक्विस्ट ने नमूना को प्रारूप करने के एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास की सूचना दी। बीपीएस अभी भी समस्या प्रतिनिधित्व, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए समर्थन, परिचालन अनुप्रयोग को सक्षम करने और उपयोगकर्ता शिक्षा, प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करने से संबंधित चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। क्लार्क (2015) निम्नलिखित, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ बीपीएस की भविष्य की दृष्टि का वर्णन करता है जिसे वैश्विक बीपीएस समुदाय द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
 * बेहतर अवधारणा प्रचार
 * इनपुट डेटा का मानकीकरण और मॉडल पुस्तकालयों की पहुंच
 * मानक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रियाएं
 * व्यवहार में बीपीएस की बेहतर एम्बेडिंग
 * बीपीएस के साथ परिचालन समर्थन और दोष निदान
 * शिक्षा, प्रशिक्षण और उपयोगकर्ता मान्यता

सटीकता
अनुरूपण मॉडल के निर्माण के संदर्भ में, त्रुटि अनुरूपण परिणामों और भवन के वास्तविक मापा प्रदर्शन के बीच विसंगति को संदर्भित करती है। आमतौर पर भवन प्रारूप और भवन एनर्जी असेसमेंट में अनिश्चितताएं होती हैं, जो आम तौर पर मॉडल इनपुट में सन्निकटन से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अधिभोग व्यवहार। अंशांकन यूटिलिटीज या भवन ऑटोमेशन (बीएमएस) से देखे गए डेटा से मिलान करने के लिए अनुमानित अनुरूपण मॉडल इनपुट को ट्यूनिंग या एडजस्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। पिछले एक दशक में मॉडलिंग और अनुरूपण के निर्माण में सटीकता से संबंधित प्रकाशनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कई पेपर अनुरूपण परिणामों और मापन के बीच बड़े अंतराल की रिपोर्ट करते हैं,   जबकि अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि वे बहुत अच्छी तरह मेल खा सकते हैं।   BPS के परिणामों की विश्वसनीयता कई अलग-अलग बातों पर निर्भर करती है, उदा. इनपुट डेटा की गुणवत्ता पर, अनुरूपण इंजीनियरों की क्षमता और अनुरूपण इंजन में लागू विधियों पर। डी वाइल्ड (2014) और जीरो कार्बन हब (2013) की एक प्रगति रिपोर्ट द्वारा प्रारूप चरण से संचालन तक व्यापक रूप से चर्चा किए गए प्रदर्शन अंतर के संभावित कारणों के बारे में एक सिंहावलोकन दिया गया है। दोनों बीपीएस में मुख्य अनिश्चितताओं के रूप में ऊपर उल्लिखित कारकों का निष्कर्ष निकालते हैं। ASHRAE Standard 140-2017 भवन एनर्जी एनालिसिस कंप्यूटर प्रोग्राम्स (ANSI स्वीकृत) के मूल्यांकन के लिए टेस्ट की मानक विधि तापीय प्रदर्शन की गणना करने के लिए तकनीकी क्षमता और कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रयोज्यता की सीमा को मान्य करने के लिए एक विधि प्रदान करती है। ASHRAE दिशानिर्देश 4-2014 मॉडल अंशांकन के लिए प्रदर्शन सूचकांक मानदंड प्रदान करता है। उपयोग किए गए प्रदर्शन सूचकांक सामान्यीकृत माध्य पूर्वाग्रह त्रुटि (NMBE), मूल-माध्य-वर्ग विचलन (RMSE) के भिन्नता गुणांक (CV) और R हैं2 (दृढ़ संकल्प का गुणांक)। ASHRAE ने R का सुझाव दिया है2 कैलिब्रेटेड मॉडल के लिए 0.75 से अधिक। एनएमबीई और सीवी आरएमएसई के मानदंड इस बात पर निर्भर करते हैं कि मापा गया डेटा मासिक या घंटे के समय पर उपलब्ध है या नहीं।

तकनीकी पहलू
ऊर्जा और द्रव्यमान प्रवाह के निर्माण की जटिलता को देखते हुए, आमतौर पर एक बंद-रूप अभिव्यक्ति को खोजना संभव नहीं है, इसलिए अनुरूपण सॉफ़्टवेयर अन्य तकनीकों को नियोजित करता है, जैसे कि प्रतिक्रिया कार्य विधियाँ, या परिमित अंतर या परिमित मात्रा विधि में संख्यात्मक विश्लेषण, एक के रूप में सन्निकटन। आज के अधिकांश भवन अनुरूपण प्रोग्राम अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके मॉडल तैयार करते हैं। ये भाषाएं वेरिएबल्स को मान प्रदान करती हैं, इन असाइनमेंट के निष्पादन के क्रम की घोषणा करती हैं और प्रोग्राम की स्थिति को बदलती हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए C और C++|C/C++, फोरट्रान या MATLAB/ Simulink की संगतता में किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में, मॉडल समीकरणों को समाधान विधियों से मजबूती से जोड़ा जाता है, अक्सर समाधान प्रक्रिया को वास्तविक मॉडल समीकरणों का हिस्सा बनाकर। अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग मॉडल की प्रयोज्यता और व्यापकता को सीमित करता है। अधिक लचीलापन सामान्य प्रयोजन सॉल्वर के साथ प्रतीकात्मक विभेदक-बीजगणितीय समीकरणों (डीएई) का उपयोग करके अनुरूपण इंजन प्रदान करता है जो मॉडल पुन: उपयोग, पारदर्शिता और सटीकता को बढ़ाता है। चूंकि इनमें से कुछ इंजन 20 से अधिक वर्षों (जैसे आईडीए आईसीई) के लिए विकसित किए गए हैं और समीकरण-आधारित मॉडलिंग के प्रमुख लाभों के कारण, इन अनुरूपण इंजनों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप में माना जा सकता है।

अनुप्रयोग
भवन अनुरूपण मॉडल नए या मौजूदा दोनों भवनों के लिए विकसित किए जा सकते हैं। भवन कार्यक्षमता अनुरूपण की प्रमुख उपयोग श्रेणियों में शामिल हैं: * वास्तुशिल्प प्रारूप: अधिक ऊर्जा-कुशल भवन प्रारूप को सूचित करने के लिए मात्रात्मक रूप से प्रारूप या रेट्रोफिटिंग विकल्पों की तुलना करें
 * एचवीएसी प्रारूप: यांत्रिक उपकरणों के आकार के लिए तापीय भार की गणना करें और प्रारूप और परीक्षण प्रणाली नियंत्रण रणनीतियों में मदद करें
 * भवन कार्यक्षमता रेटिंग: #कार्यक्षमता-बेस्ड कंप्लायंस को प्रदर्शित करता है| एनर्जी कोड, ग्रीन सर्टिफिकेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ कार्यक्षमता-बेस्ड कंप्लायंस
 * भवन स्टॉक विश्लेषण: ऊर्जा कोड और मानकों के विकास का समर्थन करें और बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की योजना बनाएं
 * भवनों में सीएफडी: स्थिति के अध्ययन में भवनों में निम्नलिखित सीएफडी के लिए सतह के ताप प्रवाह और सतह के तापमान जैसी सीमा स्थितियों का अनुकरण

सॉफ्टवेयर उपकरण
भवनों और भवन उप-प्रणालियों के प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए सैकड़ों सॉफ़्टवेयर उपकरण उपलब्ध हैं, जो संपूर्ण-भवन अनुरूपण से लेकर मॉडल इनपुट अंशांकन से लेकर भवन लेखापरीक्षा तक की क्षमता में हैं। संपूर्ण-भवन अनुरूपण सॉफ़्टवेयर टूल के बीच, अनुरूपण इंजन के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, जो ऊष्मप्रवैगिकी और निर्माण विज्ञान में निहित समीकरणों को गतिशील रूप से हल करता है, और मॉडलर एप्लिकेशन (इंटरफ़ेस)।

सामान्य तौर पर, बीपीएस सॉफ्टवेयर को वर्गीकृत किया जा सकता है
 * एकीकृत अनुरूपण इंजन के साथ अनुप्रयोग (जैसे EnergyPlus, ESP-r, TAS, IES-VE, IDA ICE)
 * सॉफ्टवेयर जो एक निश्चित इंजन को डॉक करता है (उदाहरण के लिए डिज़ाइनबिल्डर, ईक्वेस्ट, रिउस्का, सेफैरा)
 * अन्य सॉफ़्टवेयर के लिए प्लगइन्स जो कुछ प्रदर्शन विश्लेषण को सक्षम करते हैं (उदाहरण के लिए राइनो, हनीबी, Autodesk  ग्रीन भवन स्टूडियो के लिए DIVA)

इस प्रस्तुति के विपरीत, कुछ उपकरण हैं जो वास्तव में इन स्पष्ट वर्गीकरण मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे ईएसपी-आर जिसे एनर्जीप्लस के लिए एक मॉडलर एप्लिकेशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आईडीए अनुरूपण वातावरण का उपयोग करने वाले अन्य अनुप्रयोग भी हैं, जो IDA को इंजन और ICE को मॉडलर बनाता है। डेटा इनपुट को आसान बनाने के लिए अधिकांश मॉडलर एप्लिकेशन उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ समर्थन करते हैं। मॉडलर अनुरूपण इंजन को हल करने के लिए एक इनपुट फ़ाइल बनाता है। इंजन आउटपुट डेटा को मॉडलर एप्लिकेशन या किसी अन्य विज़ुअलाइज़ेशन टूल पर लौटाता है जो बदले में उपयोगकर्ता को परिणाम प्रस्तुत करता है। कुछ सॉफ़्टवेयर पैकेजों के लिए, गणना इंजन और इंटरफ़ेस एक ही उत्पाद हो सकते हैं। नीचे दी गई तालिका BPS के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुरूपण इंजन और मॉडलर अनुप्रयोगों के बारे में एक सिंहावलोकन देती है।

अभ्यास में बीपीएस
1990 के दशक के बाद से, मुख्य रूप से अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली विधि से निर्माण प्रदर्शन अनुरूपण मुख्यधारा की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक प्रारूप उपकरण के लिए संक्रमण से गुजरा है। हालाँकि, विभिन्न देशों में उपयोग अभी भी बहुत भिन्न है। ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन में नेतृत्व (यूएसए), ब्रीम (यूके) या डीजीएनबी (जर्मनी) जैसे भवन प्रमाणन कार्यक्रम बीपीएस के लिए व्यापक आवेदन खोजने के लिए एक अच्छी प्रेरक शक्ति साबित हुए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय भवन मानक जो BPS आधारित विश्लेषण की अनुमति देते हैं, बढ़ते औद्योगिक अपनाने के लिए अच्छी मदद हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में (ASHRAE 90.1), स्वीडन (बीबीआर), स्विट्जरलैंड (एसआईए) और यूनाइटेड किंगडम (NCM)। स्वीडिश भवन नियम अद्वितीय हैं कि गणना किए गए ऊर्जा उपयोग को भवन संचालन के पहले दो वर्षों के भीतर माप द्वारा सत्यापित किया जाना है। 2007 में परिचय के बाद से, अनुभव से पता चलता है कि मॉडलर्स द्वारा सटीकता के आवश्यक स्तर को मज़बूती से प्राप्त करने के लिए अत्यधिक विस्तृत अनुरूपण मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, इसने एक अनुरूपण संस्कृति को बढ़ावा दिया है जहां प्रारूप की भविष्यवाणियां वास्तविक प्रदर्शन के करीब हैं। इसके बदले में बीपीएस की सामान्य व्यावसायिक क्षमता को उजागर करते हुए नकली भविष्यवाणियों के आधार पर औपचारिक ऊर्जा गारंटी की पेशकश की गई है।

प्रदर्शन-आधारित अनुपालन
प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोण में, भवन कोड या मानकों का अनुपालन एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण के बजाय भवन अनुरूपण से अनुमानित ऊर्जा उपयोग पर आधारित होता है, जिसके लिए निर्धारित तकनीकों या डिज़ाइन सुविधाओं के पालन की आवश्यकता होती है। प्रदर्शन-आधारित अनुपालन भवन प्रारूप में अधिक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि यह प्रारूपरों को कुछ निर्देशात्मक आवश्यकताओं को याद करने की अनुमति देता है यदि भवन के प्रदर्शन पर प्रभाव अन्य निर्देशात्मक आवश्यकताओं को पार करके ऑफसेट किया जा सकता है। प्रमाणन एजेंसी मॉडल इनपुट, सॉफ्टवेयर विनिर्देशों और प्रदर्शन आवश्यकताओं पर विवरण प्रदान करती है।

निम्नलिखित यूएस आधारित ऊर्जा कोड और मानकों की एक सूची है जो अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए भवन अनुरूपण का संदर्भ देती है:
 * अशरे 90.1
 * अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संहिता (आईईसीसी)
 * नेतृत्व में ऊर्जा और पर्यावरण प्रारूप (LEED)
 * ग्रीन ग्लोब्स
 * कैलिफोर्निया भवन निर्माण मानक कोड
 * ऊर्जा सितारा मल्टीफैमिली हाई राइज प्रोग्राम
 * निष्क्रिय घर (PHIUS)
 * लिविंग भवन चैलेंज

व्यावसायिक संघ और प्रमाणन

 * व्यावसायिक संगठन
 * इंटरनेशनल भवन कार्यक्षमता अनुरूपण एसोसिएशन (आईबीपीएसए)
 * ASHRAE|अमेरिकन सोसायटी ऑफ तापन, रेफ्रिजरेटिंग, और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE)
 * प्रमाणपत्र
 * BEMP - भवन एनर्जी मॉडलिंग प्रोफेशनल, ASHRAE द्वारा प्रशासित
 * BESA - सर्टिफाइड भवन एनर्जी अनुरूपण एनालिस्ट, AEE द्वारा प्रशासित

यह भी देखें

 * ऊर्जा मॉडलिंग
 * कंप्यूटर अनुरूपण

बाहरी संबंध

 * Bldg-sim mailing list for building simulation professionals: http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
 * Simulation modeling instruction and discussion: http://energy-models.com/forum