विद्युत बंध

विद्युत् बंध बिजली के झटके से सुरक्षा के रूप में किसी कमरे या इमारत में बिजली ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई सभी उजागर धातु वस्तुओं को जानबूझकर विद्युत रूप से जोड़ने का अभ्यास है। विद्युत संभावित अंतर के साथ धातु की सतहों के बीच विद्युत आर्किंग (साधन) को कम करने के लिए भी बंध का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत रोधन की विफलता होती है, तो कमरे में सभी बंधी हुई धातु की वस्तुओं में बहुत सीमा तक समान विद्युत क्षमता होगी, जिससे कि कमरे में रहने वाला व्यक्ति अलग-अलग क्षमता वाली दो वस्तुओं को नहीं छू सकता है। यहां तक ​​कि अगर दूर स्थित जमीन (बिजली) से संपर्क टूट जाता है, तो भी रहने वाले को खतरनाक संभावित अंतर से बचाया जाएगा।

स्पष्टीकरण
बिजली से चलने वाली किसी भवन में, सुरक्षा कारणों से सभी धातु की वस्तुओं जैसे पाइप को एक साथ जोड़कर सुसज्जित क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य बिजली को धरती से जोड़ना सामान्य बात है। यह यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है क्योंकि कई भवनों को टीएन-सी-एस अर्थिंग प्रणाली की आपूर्ति की जाती है जहां न्यूट्रल (तटस्थ) और पृथ्वी का सुचालक संयुक्त होते हैं। पृथ्वी और ग्राउंड और उपभोक्ता इकाई में न्यूट्रल बसबार बिजली मीटर के निकट यह सुचालक दो भागों में होते हैं। यदि न्यूट्रल से ग्राउंड संपर्क टूट जाता है, तो न्यूट्रल से बंधी सभी वायरिंग और अन्य वस्तुएं लाइन वोल्टेज पर सक्रिय हो जाएंगी। जिन वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है उनके उदाहरणों में धातु जल नलिका तंत्र, गैस नलिका, केंद्रीय तापन और वातानुकूलन तंत्र के लिए नलिकाएं, और रेलिंग, सीढ़ियां, प्लेटफार्म और फर्श जैसी भवनों के खुले धातु वाले भाग सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण के बिना मिट्टी वाले धातु के आवरण को छूता है, साथ ही दूर की धरती से जुड़ी किसी धातु की वस्तु के संपर्क में आता है, तो उपकरण में गड़बड़ी होने पर उसे बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। यदि सभी धातु की वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, तो भवन में सभी धातु की वस्तुएं समान क्षमता पर होंगी। तब एक साथ दो जमी हुई वस्तुओं को छूने से झटका लगना संभव नहीं होगा। बाथरूम, स्विमिंग पूल और फव्वारों के लिए बंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूल और फव्वारों में, निश्चित आकार से अधिक की किसी भी धातु की वस्तु (पावर परिपथ के सुचालक के अतिरिक्त) को यह सुनिश्चित करने के लिए बांधा जाना चाहिए कि सभी सुचालक समान क्षमता पर हैं। चूंकि यह जमीन में दबा हुआ है, इसलिए विद्युत् पैनल ग्राउंड की तुलना में पूल बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है। सभी प्रवाहकीय तत्वों के जुड़े होने से, इसकी संभावना कम है कि विद्युत धारा तैराक के माध्यम से रास्ता ढूंढ लेगी। कंक्रीट पूल में, कंक्रीट की मजबूत पट्टियों को भी बंध प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी गलती के समय कोई खतरनाक संभावित ग्रेडिएंट (प्रवणता) उत्पन्न न हो।

पृथ्वी कैसे रक्षा करती है
ग्राउंडेड (अर्थेड) न्यूट्रल वाले प्रणाली में, उपकरण के सभी अकरंट-वाहक धातु भागों को मुख्य सेवा पैनल पर अर्थ ग्राउंड से जोड़ने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि दोषों के कारण करंट (जैसे कि गर्म तार का उपकरण के फ्रेम या चेसिस (ढांचा) को छूना) को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाएगा। टीएन अर्थिंग प्रणाली में जहां प्रतिष्ठापित पृथ्वी से ट्रांसफार्मर न्यूट्रल तक सीधा संपर्क होता है, अर्थिंग शाखा परिपथ अत्यधिक-करंट सुरक्षा (फ्यूज (विद्युत) या परिपथ वियोजक ) को गलती का तेजी से पता लगाने और परिपथ को बाधित करने की अनुमति देगा। टीटी अर्थिंग प्रणाली के कथन में जहां ट्रांसफार्मर न्यूट्रल से सीधे संपर्क की कमी के कारण विद्युत प्रतिबाधा अधिक है, असंबन्ध प्रदान करने के लिए आरसीडी का उपयोग किया जाना चाहिए। आरसीडी का उपयोग अन्य स्थितियों में भी किया जाता है जहां छोटे पृथ्वी दोषों (दुर्घटनावश किसी जीवित तार को छूने वाले मानव या क्षति सहित) का तेजी से वियोग वांछित होता है।

समविभव बंध
समविभव बंध में धातु को विद्युत रूप से जोड़ना सम्मिलित है जिससे कि यह हर जगह एक ही वोल्टेज पर हो। विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए सटीक नियम देश, जगह या आपूर्ति करने वाली बिजली कंपनी के अनुसार अलग-अलग होते हैं। समविभव बंध वहां से की जाती है जहां से वितरण वायरिंग भवन में आने वाले पानी और ईंधन गैस सेवाओं में प्रवेश करती है। यह बाथरूम में भी किया जाता है, जहां धातु के पाइप और विद्युत परिपथ की मिट्टी सहित बाथरूम से निकलने वाली सभी उजागर धातु को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निरंतर एक ही क्षमता पर हों। प्लास्टिक पाइप द्वारा आपूर्ति की गई धातु की सटीक सहित पृथक धातु की वस्तुओं को धातु स्टड कार्य और कई लम्बे सहशासित, अपार्टमेंट और कार्यालय/वाणिज्यिक निर्माण में देखे गए फ्रेमिंग का उपयोग करने वाले निर्माण के अपवाद के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

विमान विद्युत बंध
विमान में, विद्युत् बंध स्थैतिक बिजली के निर्माण को रोकती है जो रेडियो और नौसंचालन उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकती है। बंध न्यूनतम आर्किंग के साथ एयरफ्रेम के माध्यम से करंट को पारित करने की अनुमति देकर बिजली से सुरक्षा भी प्रदान करती है। बंध विमान के ईंधन टैंक और पाइप में खतरनाक स्थैतिक निर्वहन को रोकती है।

यह भी देखें

 * अर्थिंग प्रणाली
 * पृथ्वी की क्षमता में वृद्धि
 * इस्ट्रे वोल्टेज
 * बंध जम्पर

नोट्स और संदर्भ
विमान नली विद्युत संबंध

श्रेणी: विद्युत विद्युत वितरण श्रेणी: विद्युत सुरक्षा

en:ग्राउंडिंग#संभावित समकरण प्रणाली