थर्माप्लास्टिक-पर केबल

थर्माप्लास्टिक-आवरण वाले तार (टीपीएस) में पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) थर्माप्लास्टिक का एक सख्त बाहरी आवरण होता है, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तिगत  एनाल्यूड कॉपर ( तांबे) के विद्युत चालक (कंडक्टरों) को शामिल किया गया है,जो स्वयं पी.वी.सी के साथ पृथक है। इस प्रकार के तारों का उपयोग आमतौर पर कई देशों में आवासीय और हल्के वाणिज्यिक निर्माण के लिए किया जाता है। केबल का सपाट संस्करण, दो पृथक विद्युत चालको (कंडक्टरों) और एक अनियंत्रित भू विद्युत चालक (कंडक्टर) (सभी बाहरी आवरण के भीतर) के साथ,ट्विन और अर्थ(Twin and earth)के रूप में जाना जाता है।

विवरण
"कोर" में ले जाने वाले विद्युत चालक (कंडक्टर) में से प्रत्येक को एक व्यक्तिगत थर्माप्लास्टिक आवरण के द्वारा ले जाते है, जो संकेत देने के लिए रंगीन विद्युत चालक (कंडक्टर) से संबंधित होता है।सुरक्षात्मक भू विद्युत चालक (प्रोटेक्टिव अर्थ)भी हरे/पीले (या केवल हरे रंग) इन्सुलेशन के साथ ढका जाता है, हालांकि, कुछ देशों में, इस विद्युत चालक (कंडक्टर) को नंगे तांबे के रूप में छोड़ दिया जाता है।तारों के साथ जहां विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले विद्युत चालक (कंडक्टर) एक बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र (CSA) के होते हैं, सुरक्षात्मक भू विद्युत चालक (कंडक्टर) छोटा हो सकता है, जिसमें कम निरंतर विद्युत प्रवाह वहन क्षमता होती है।इस्तेमाल किए गए कंडक्टर क्रॉस सेक्शन या एकाधिक फंसे हुए में ठोस हो सकते हैं।

थर्माप्लास्टिक के प्रकार,विद्युत चालको (कंडक्टरों) के आयाम और उनके व्यक्तिगत इन्सुलेशन का रंग (यदि कोई हो) संबंधित विभिन्न देशों में नियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है

थर्माप्लास्टिक- आवरण वाले तारों को विद्युतीय नलिका (इलेक्ट्रिकल कंडिट) या बख्तरबंद केबल के भीतर वायरिंग की तुलना में कृंतक क्षति और आकस्मिक यांत्रिक क्षति के लिए अधिक कमजोर है।

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका में, इस प्रकार के तारों को एनएम केबल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। एन.एम का अर्थ है- गैर धातु (नॉनमेटालिक) यदि बाहरी आवरण का जिक्र करे तो विद्युत चालक (कंडक्टर) अभी भी धातु हैं। एन.एम को पहली बार 1926 में एनईसी में सूचीबद्ध और वर्णित किया गया था, लेकिन इसका आविष्कार कुछ साल पहले रोम, न्यूयॉर्क में 1922 में रोम वायर कंपनी द्वारा और व्यापार नाम के तहत विपणन किया गया था। आज, रोमेक्स नाम का ट्रेडमार्क  ईडी ब्रांड है जो साउथवायर कंपनी का है

आधुनिक उत्पादों में,एनएम आवरण वाले तारों (या जैकेट) का रंग या तो विद्युत प्रवाह ले जाने वाले विद्युत चालको (कंडक्टरों) प्रमापी को इंगित करता है,या आवरण के विशेष गुणों को दर्शाता है।।पुराने प्रतिष्ठानों में पाए जाने वाले  तार रंग-संकेत( रंग कोडिंग) के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

निम्नलिखित तांबे के विद्युत चालको (कॉपर कंडक्टरों) के लिए विद्युत प्रवाह का मूल्यांकन नाममात्र हैं; वोल्टेज घटाव(वोल्टेज ड्रॉप) को कम करने के लिए लंसमय तक मोटे तारों की आवश्यकता हो सकती है। सफेद: 14 एम्पी सर्किट के लिए 14 एडब्ल्यूजी तार (1.6 मिमी2)। । पीला: 20-amp सर्किट के लिए 12 AWG तार (2.08 मिमी 2)।नारंगी: 30-amp सर्किट के लिए 10 AWG तार (2.6 मिमी 2) । काला:काला: 6 या 8 एडब्ल्यूजी तार (13.3 मिमी2 या 8.37 मिमी2) क्रमशः 60- और 45-एम्पी सर्किट के लिए । ग्रे:भूमिगत प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग, जिसे "भूमिगत फीडर" (यूएफ) केबल के रूप में नामित किया गया है।

बाहरी जैकेट के अक्षरों के साथ अंकितक लगाया (लेबल) जाता है जो दिखाता हैं कि कितने विद्युत रोधी तारों को आवरण के भीतर छुपाया जाता है।इसमें बिना इंसुलेटेड भू तार (ग्राउंड वायर) शामिल नहीं है।उदाहरण के लिए,यदि तार (केबल) 12-2 AWG को सूचीबद्ध करता है, तो इसका मतलब है कि दो विद्युत रोधी 12-गेज तार (एक काला और एक सफेद तार) हैं, साथ ही एक भू तार (ग्राउंड वायर) भी है।यदि लेबल 12-3 कहता है, तो यह एक तीन-विद्युत चालक(कंडक्टर),12-गेज केबल है जिसमें एक नंगे तांबे के जमीन के तार शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार के तार (केबल) विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुमोदित हैं;शुष्क स्थानों में आंतरिक वायरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तार( केबल)भूमिगत दफन, कंक्रीट में प्रत्यक्ष एम्बेड या सेवा प्रवेश के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकारों से अलग है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, बाहरी आवरण का रंग आमतौर पर फ्लैट टीपीएस के लिए सफेद होता है या गोलाकार टीपी के लिए काला होता है, लेकिन कई अन्य रंग भी उपलब्ध होते हैं।1-6 मिमी 2 संकर अनुभागीय क्षेत्र (क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र) (CSA) के तार आकार कोर को ढकने (कवर )वाले बाहरी आवरण के साथ उपलब्ध हैं। थर्माप्लास्टिक-आवरण वाले तार (टीपीएस) कई विद्युत चालको (कंडक्टर) विन्यास(कॉन्फ़िगरेशन) में उपलब्ध है: एकल, जुड़वां, जुड़वां और भू, तीन और भू  , और चार और भू  , तीन-चरण आपूर्ति के लिए बाद के दो-चरण आपूर्ति के लिए,हालांकि बड़े आकारों में उपलब्ध है। ठोस विद्युत चालको (कंडक्टरों) का उपयोग शायद ही कभी 1 मिमी 2 सीएसए से अधिक तार आकार के साथ किया जाता है; क्योंकि फंसे कंडक्टरों की विनिर्माण लागत में छोटी वृद्धि के साथ काम करने की सापेक्ष आसानी से कहीं अधिक है।विशेष रूप से समाप्ति के बिंदुओं पर

उत्तरी अमेरिका के विपरीत,आवरण के भीतर भू के तार का अस्तित्व हमेशा निर्दिष्ट किया जाता है यदि यह मौजूद है (उदाहरण के लिए जुड़वां तार में दो विद्युत चालक (कंडक्टर)  हैं, और जुड़वां और भू तार में तीन हैं।) भू  विद्युत चालक (कंडक्टर) हमेशा फंसे रहता है, (उत्तरी अमेरिकी उपयोग के विपरीत),1मिमी2 के तारों ( केबल )के अपवाद के साथ, और हरे-पीले धारीदार प्लास्टिक इन्सुलेशन के साथ ढका (कवर) किया गया।पुराने केबलों में भू विद्युत चालक(पृथ्वी कंडक्टर )का प्लास्टिक इन्सुलेशन हरा है

टीपीएस तारों (केबल) की शुरूआत से पहले, कठिन रबड़ आच्छादित तार (रबर शीथेड (टीआरएस) केबल) का उपयोग किया गया था।इस वजह से, टीपीएस को कभी -कभी कठिन प्लास्टिक के रूप में संदर्भित किया जाता है

फ्लैट टीपी परिपत्र की तुलना में अधिक सामान्य है, और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था,विद्युत विक्रय केन्द्र (बिजली आउटलेट), उपकरणों और एचवीएसी इकाइयों के निश्चित तारों के लिए किया जाता है।सर्कुलर टीपीएस औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आम है, लेकिन आम तौर पर घरेलू प्रतिष्ठानों में नहीं है।फ्लैट टीपी की तुलना में परिपत्र टीपीएस से बाहरी आवरण को छीनना अधिक कठिन हो सकता है

यूनाइटेड किंगडम
यूके में,जुड़वां और भू ( ट्विन और पृथ्वी या टी और ई) प्रारूप में थर्माप्लास्टिक आवरण - कोर की तुलना में सर्किट सुरक्षात्मक विद्युत चालक (सेरर्थ) अनियंत्रित (नंगे) और कम व्यास का है। हरे और पीले रंग की आस्तीन को अलग से बेचा जाता है तथा सिरों पर लागू किया जाता है। मुख्य विद्युत चालक(कंडक्टरों) पर (संकर अनुभागीय क्षेत्र) क्रॉस सेक्शन पहले दिया गया है, और फिर सीपीसी का क्रॉस-सेक्शन।

 मानक यूके मीट्रिक ट्विन और पृथ्वी केबल आकार 


 * 1/1 मिमी 2 और 1.5/1 मिऔ2 में ठोस कंडक्टर और CPC (मुख्य रूप से कम पावर लाइटिंग या अलार्म सर्किट पर उपयोग किया जाता है)
 * 2.5/1.5 में एक ठोस CPC है और इसमें ठोस या फंस विद्युत चालक(े कंडक्)टर हो सकते हैं (मुख्य रूप से सॉकेट सर्किट, रेडिय  यय    ा रिंग सर्किट   के लिए उपयोग किया जाता है)
 * 4/1.5 मिमी2 और 6/2.5 मिमी2 औ2 में कंडक्टर और एक ठोस CPC (फिक्स्ड हाई पावर उपकरण या उप-मुख्य) हैं
 * 10/4 मिमी2 और 16/6 मिमी2 ने कंडक्टर और CPC (फिक्स्ड हाई पावर उपकरण या उप-मुख्य) फंसे हुए हैं

पुरानी संपत्तियों (1970 से पूर्व) में शाही आकार के तार पाए जाते हैं, कभी-कभी बिना सीपीसी के । मुख्य भूमि यूके वायरिंग नियम वर्तमान में नहीं हैं (बीएस 7671: एएमडी 3) एक पूर्ण आकार के साथ जुड़वां और भू या फ्लैट टीपी को स्वीकार करते हैं,और एक वैध केबल प्रकार के रूप में भू विद्युत चालक (जी/वाई), के साथ मान्य केबल प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जो क्रॉस काम करने वाले ठेकेदारों के लिए अजीब हो सकता है- आयरलैंड गणराज्य के साथ सीमा।

छोटे विद्युत चालक (कंडक्टर) आकारों में भी उपलब्ध संस्करण हैं जिनमें तीन विद्युत प्रवाह ले जाने वाले विद्युत चालक (कंडक्टर) और एक सर्किट सुरक्षात्मक भू विद्युत चालक (प्रोटेक्टिव (पृथ्वी) कंडक्टर) होते हैं। इन विन्यास (कॉन्फ़िगरेशन) का उपयोग आमतौर पर स्विच किए गए लाइट सर्किट, बैटरी-समर्थित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिसके लिए एक स्विच और अनस्क्वाइक्ड आपूर्ति( सप्लाई) की आवश्यकता होती है, एक रन-ऑन टाइमर के साथ एक्सट्रैक्टर प्रशंसकों के लिए एक स्विच और अनस्केडेड  आपूर्ति( सप्लाई), मेन-पावर्ड इंटरलिंक्ड स्मोक अलार्म, और केंद्रीय हीटिंग थर्मोस्टैट्स की आवश्यकता होती है।

ग्रे पीवीसी (बीएस 6004), या धूम्रपान यौगिक के लिए सफेद (बीएस 7211) का एक समग्र आवरण है, हालांकि 2005 से पहले सफेद पीवीसी भी उपलब्ध था।

आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड गणराज्य में स्थिति ब्रिटेन में उससे अलग है।2013 से पहले 201-4: 2001(आईएस 201 भाग 4: पीवीसी और कम स्मोक हैलोजेन फ्री शीथेड केबल फिक्स्ड वायरिंग के लिए) दोनों ने ट्विन और भू के यूके शैली की अनुमति दी थी, और एक संकर अनुभागीय क्षेत्र (क्रॉस-सेक्शन) सीपीसी के साथ एक संस्करण भी है, मुख्य विद्युत चालक (कंडक्टर) के लिए तार (केबल) की पूरी लंबाई के अंदर हरे और पीले रंग में रोधक है। हालांकि, 2013 से, बिना सोचे-समझे और कम सीपीसी के लिए विकल्प मानक से हटा दिया गया है, 201-4: 2013 है, और जैसे कि अब आयरलैंड गणराज्य में नए प्रतिष्ठानों में अनुमति नहीं है

यह सभी देखें
कठोर रबर-शीथेड़ केबल

बिजली के तार