हाई-लेग डेल्टा

हाई-लेग डेल्टा (जिसे वाइल्ड-लेग, स्टिंगर लेग, बास्टर्ड लेग, हाई-लेग, ऑरेंज-लेग, रेड-लेग, डॉग-लेग डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है) तीन-चरण विद्युत ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए एक प्रकार का विद्युत सेवा कनेक्शन है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब तीन चरण ट्रांसफॉर्मर (या ट्रांसफॉर्मर बैंक) से एकल और तीन चरण दोनों बिजली की आपूर्ति की जाती है। डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में तीन चरण की शक्ति जुड़ी हुई है, और एक चरण का केंद्र बिंदु ग्राउंडेड है। यह एक विभाजित चरण एकल चरण आपूर्ति (दाईं ओर आरेख पर तटस्थ करने के लिए एल 1 या एल 2) और तीन चरण (दाईं ओर एल 1-एल 2-एल 3) दोनों बनाता है। इसे नारंगी पैर कहा जाता है क्योंकि L3 तार को अक्सर रंग-कोडित नारंगी होने की आवश्यकता होती है। परिपाटी के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर पर L1-L2-L3 पदनाम की परवाह किए बिना, उच्च पैर आमतौर पर शामिल पैनल में केंद्र (बी चरण) में सेट होता है।

आपूर्ति
हाई-लेग डेल्टा सेवा की आपूर्ति दो तरीकों में से एक में की जाती है। एक 3-चरण ट्रांसफार्मर (या तीन एकल-चरण ट्रांसफार्मर) द्वारा होता है, जिसमें चार तार द्वितीयक से निकलते हैं, तीन चरण होते हैं, साथ ही एक वाइंडिंग पर केंद्र-नल के रूप में एक तटस्थ जुड़ा होता है। एक अन्य विधि (ओपन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन) के लिए दो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। सर्किट के 'प्रकाश' पक्ष प्रदान करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर ओवरहेड प्राथमिक वितरण सर्किट के एक चरण से जुड़ा हुआ है (यह दो ट्रांसफॉर्मर का बड़ा होगा), और दूसरा ट्रांसफॉर्मर सर्किट पर दूसरे चरण से जुड़ा हुआ है और इसका द्वितीयक 'लाइटिंग' ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी के एक तरफ जुड़ा होता है, और इस ट्रांसफॉर्मर के दूसरी तरफ 'हाई लेग' के रूप में बाहर लाया जाता है। तीन चरणों के बीच वोल्टेज परिमाण में समान होते हैं, हालांकि एक विशेष चरण और तटस्थ के बीच वोल्टेज परिमाण भिन्न होते हैं। दो चरणों का फेज-टू-न्यूट्रल वोल्टेज फेज-टू-फेज वोल्टेज का आधा होगा। शेष चरण-से-तटस्थ वोल्टेज होगा $\sqrt{3}$/2 चरण-दर-चरण वोल्टेज। इसलिए यदि A-B, B-C और C-A सभी 240 वोल्ट हैं, तो A-N और CN दोनों 120 वोल्ट होंगे, लेकिन B-N 208 वोल्ट होगा।

अन्य प्रकार की तीन-चरण आपूर्ति वाई कनेक्शन, भूमिगत डेल्टा कनेक्शन, या कोने-ग्राउंडेड डेल्टा हैं (भूत पैर विन्यास) कनेक्शन। ये कनेक्शन विभाजित एकल-चरण शक्ति की आपूर्ति नहीं करते हैं, और उच्च पैर नहीं रखते हैं।

स्पष्टीकरण
120/240  वाल्ट हाई लेग डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के लो-वोल्टेज साइड पर विचार करें, जहां 'बी' चरण 'हाई' लेग है। लाइन-टू-लाइन वोल्टेज परिमाण सभी समान हैं:



V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = 240\, \text {V}. $$ क्योंकि 'ए' और 'सी' चरणों के बीच वाइंडिंग केंद्र-टैप है, इन चरणों के लिए लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज इस प्रकार हैं:



V_{an} = V_{cn} = \frac{V_{ac}}{2} = 120\, \text{V}. $$ लेकिन 'बी' चरण के लिए चरण-तटस्थ वोल्टेज अलग है:


 * $$V_{bn} = \sqrt{{V_{ab}}^2 - {V_{an}}^2} \approx 208\, \text{V}.$$

ग्राउंडेड न्यूट्रल से शुरू करते हुए, कोण अंकन  का उपयोग करते हुए, केवीएल समीकरण लिखकर इसे सिद्ध किया जा सकता है:


 * $$\begin{align}

&0 + 120 \angle 0^\circ + 240 \angle 120^\circ \\ = {} &0 + 120 \angle 0^\circ + 240(-0.5)\angle 0^\circ + 240\frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ \\ = {} &0 + 120 \angle 0^\circ - 120 \angle 0^\circ + 240\frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ \\ = {} &240\frac{\sqrt{3}}{2} \angle 90^\circ = 120\sqrt{3} \angle 90^\circ, \end{align}$$ या:


 * $$0 + 120 \sin(0^\circ) + 240 \sin(120^\circ) = 0 + 0 + 240 \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 207.8.$$

लाभ
यदि उच्च पैर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो सिस्टम एक विभाजित एकल-चरण प्रणाली की तरह कार्य करता है, जो संयुक्त राज्य में एक सामान्य आपूर्ति विन्यास है।

एकल ट्रांसफार्मर बैंक से तीन चरण और एकल विभाजन चरण बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।

जहां तीन-चरण भार कुल भार के सापेक्ष छोटा होता है, पूर्ण डेल्टा या तीन-चरण ट्रांसफार्मर के लिए तीन के बजाय दो अलग-अलग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, इस प्रकार कम लागत पर विभिन्न प्रकार के वोल्टेज प्रदान करता है। इसे ओपन-डेल्टा हाई-लेग कहा जाता है, और इसकी क्षमता पूर्ण डेल्टा के सापेक्ष कम होती है।

नुकसान
ऐसे मामलों में जहां एकल-चरण भार तीन-चरण भार से बहुत अधिक है, भार संतुलन खराब होगा। आम तौर पर, इन मामलों की पहचान सेवा की आपूर्ति करने वाले तीन ट्रांसफॉर्मर द्वारा की जाती है, जिनमें से दो का आकार तीसरे से काफी छोटा होता है, और तीसरा बड़ा ट्रांसफॉर्मर सेंटर टैप ग्राउंडेड होगा।

चरण-से-तटस्थ वोल्टेज में से एक (आमतौर पर चरण बी) अन्य दो की तुलना में अधिक है। इसका खतरा यह है कि अगर सिंगल फेज लोड को हाई लेग से जोड़ा जाता है (जोड़ने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि लेग हाई वोल्टेज है), तो उस लोड को अतिरिक्त वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। यह आसानी से लोड की विफलता का कारण बन सकता है।

जब केवल दो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है तो आम तौर पर तटस्थ लोड सीमा के लिए एक उच्च पैर होता है। एक ट्रांसफॉर्मर निर्माता का पेज बताता है कि हाई-लेग टू न्यूट्रल लोडिंग ट्रांसफॉर्मर क्षमता के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुप्रयोग
यह अक्सर पुराने और ग्रामीण प्रतिष्ठानों में पाया जाता है। इस प्रकार की सेवा की आपूर्ति आमतौर पर 240 V लाइन-टू-लाइन और 120 V लाइन-टू-न्यूट्रल का उपयोग करके की जाती है। कुछ मायनों में, हाई लेग डेल्टा सेवा दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है: एक लाइन-टू-लाइन वोल्टेज जो सामान्य 208 V से अधिक है जो कि अधिकांश तीन-चरण सेवाओं में होती है, और एक लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज (दो पर) चरणों की) उपकरणों और प्रकाश व्यवस्था को जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, उपकरण के बड़े टुकड़े 208 V की तुलना में कम धारा खींचेंगे, जिसके लिए छोटे तार और ब्रेकर आकार की आवश्यकता होगी। 120 V की आवश्यकता वाली रोशनी और उपकरणों को अतिरिक्त स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता के बिना चरण 'ए' और 'सी' से जोड़ा जा सकता है।

यह आमतौर पर जापान में प्रतिष्ठानों में भी प्रयोग किया जाता है। वितरण ट्रांसफॉर्मर आउटपुट 200 वी लाइन-टू-लाइन और 100 वी लाइन-टू-न्यूट्रल है, जबकि हाई-लेग टू न्यूट्रल वोल्टेज 173 वी है। यह तीन-चरण और विभाजन-चरण दोनों उपकरणों के लिए 200 वी प्रदान करता है।

अचिह्नित होने पर भी, इस प्रकार की प्रणाली की पहचान करना आम तौर पर आसान होता है, क्योंकि बी चरण (सर्किट #3 और #4) और बाद में हर तीसरा सर्किट या तो तीन-पोल ब्रेकर या एक खाली होगा।

वर्तमान अभ्यास एकल-चरण और तीन-चरण भार के लिए अलग-अलग सेवाएं देना है, उदाहरण के लिए, 120 V विभाजित-चरण विद्युत शक्ति|विभाजित-चरण (प्रकाश आदि) और 240 V से 600 V तीन-चरण विद्युत शक्ति|तीन-चरण (बड़ी मोटरों के लिए)। हालांकि, कई क्षेत्राधिकार एक परिसर की सेवा के लिए एक से अधिक वर्ग की मनाही करते हैं, और विकल्प 120/240 V स्प्लिट-फेज, 208 V सिंगल-फेज या थ्री-फेज (डेल्टा), 120/208 V थ्री-फेज तक कम हो सकता है (wye), या 277/480 V तीन-चरण (wye) (या कनाडा में 347/600 तीन-चरण (wye))।

यह भी देखें

 * ट्रांसफार्मर
 * तीन चरण विद्युत शक्ति
 * विद्युत शक्ति वितरण
 * साधन बिजली
 * देश द्वारा मुख्य बिजली
 * स्कॉट-टी ट्रांसफार्मर

उद्धृत कार्य

 * sea.siemens.com
 * sea.siemens.com
 * sea.siemens.com

श्रेणी:विद्युत ट्रांसफार्मर श्रेणी:तीन चरण एसी बिजली