पॉवरलॉक

पॉवरलॉक एकल-ध्रुव विद्युत संयोजक की श्रृंखला है जिसका उपयोग अस्थायी उच्च-धारा, निम्‍न वोल्टता (1000 वी एसी तक) अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। कैमलॉक (इलेक्ट्रिकल) संयोजक के समान किन्तु उससे अधिक सुरक्षित माना जाता है। इस प्रकार मूल रूप से 1990 के दशक के मध्य में लिटन वीम द्वारा विकसित, वीईएएम पावरलॉक अब कैनन (आईटीटी कॉर्पोरेशन) का ब्रांड है। इस प्रकार अन्य निर्माताओं से संगत संस्करण भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार पॉवरलॉक संयोजक 400 एम्पीयर और 660 A संस्करणों में उपलब्ध हैं। सभी संस्करणों का उपयोग एकल-चरण और, अधिक सामान्यतः, तीन-चरण अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। तीन चरण सम्बन्ध के लिए पांच भिन्न-भिन्न केबलों की आवश्यकता होती है (या यदि न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है तो चार)।

अनुप्रयोग
इस प्रकार एकल-ध्रुव शक्ति संयोजक का उपयोग विद्युत शक्ति सम्बन्ध बनाने के लिए किया जाता है, जहां आकार, वजन और केबल मोड़ त्रिज्या के कारण एकाधिक-ध्रुव संयोजक और केबल को संभालना अव्यावहारिक होता है। इस प्रकार इनका उपयोग सामान्यतः उन स्थानों पर बड़े विद्युत जनित्र और निश्चित विद्युत् स्रोतों से सम्बंधित करने के लिए किया जाता है जहां उच्च शक्ति वाले अस्थायी उपकरण नियमित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। विभिन्न बड़े डिमर्स पर पावरलॉक इनपुट उपलब्ध हैं और बड़ी विद्युत वितरण इकाई पर सामान्य अनुप्रयोग क्षेत्र मनोरंजन, खेल आयोजन, हवाई अड्डे, खनन उद्योग, रेलवे उद्योग, सैन्य और आपातकालीन मिशन हैं।

इस प्रकार पावरलॉक संयोजक की श्रृंखला उपलब्ध है जो प्रत्यक्ष बसबार्स से जुड़ते हैं। इनका उपयोग अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए विद्युत् के लिए, या विद्युत् कटौती के समय अस्थायी जनित्र हुक-अप जैसी स्थितियों में बसबारों में विद्युत् आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।

सुरक्षा
इस प्रकार पॉवरलॉक संयोजक में सुरक्षा विशेषताएं हैं जो उपयोगकर्ता को सम्बन्ध त्रुटियों के परिणामस्वरूप संभावित घातक विद्युत् के शॉक और अन्य खतरों से बचाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार ऐसी विशेषताओं में फिंगर प्रूफ विद्युत संपर्क, कलर-कोडित अवरोधक, यांत्रिक कीय और लॉकिंग डिवाइस सम्मिलित हैं।

इस प्रकार पॉवरलॉक-शैली संयोजक का उपयोग अनुक्रमिक युक्त इकाइयों के साथ किया जा सकता है। यह इकाइयाँ एकल-कोर शक्ति केबलों के सुरक्षित और नियंत्रित सम्बन्ध में सहायता करती हैं, सम्बन्ध के अनुक्रम को नियंत्रित करके यह सुनिश्चित करती हैं कि चरण सम्बन्ध करने से पहले पृथ्वी और न्यूट्रल सम्बन्ध बनाए जाते हैं, जिससे सम्बन्ध त्रुटियों की संभावना को कम करके सुरक्षा में सुधार होता है और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सम्बन्ध सदैव बने रहते हैं.

इस प्रकार पॉवरलॉक में लॉकिंग तंत्र होता है जिसके लिए संयोजक को पृथक करने के लिए विशेष उपकरण के उपयोग की आवश्यकता होती है।

किन्तु, सम्बन्ध त्रुटियों की संभावना उपस्थित है, जैसे अर्थ या न्यूट्रल को सही से सम्बंधित करने में विफल होना, भार के अनुसार सम्बन्ध / पृथक का प्रयास करना, श्रृंखला और समानांतर परिपथ या समानांतर परिपथ का अपूर्ण सम्बन्ध, या परिपथ वियोजक और डाउनस्ट्रीम उपकरण का अनुचित संयोजन होता है। इस प्रकार इस कारण से पावरलॉक सहित सभी एकल-ध्रुव संयोजक केवल प्रशिक्षित व्यावसायिक द्वारा संचालित (संयोजित और पृथक) किए जाने का अभिप्राय है।

रंग
इस प्रकार पॉवरलॉक संयोजक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले IEC 60446 से मेल खाने वाले रंगों में उपलब्ध हैं। चूंकि यांत्रिक कीइंग रंगों से स्वतंत्र है, उदाहरण के लिए यूरोप में न्यूट्रल सम्बन्ध के लिए बनाया गया नीला संयोजक उत्तरी अमेरिका में लाइव (चरण) सम्बन्ध के लिए इच्छित नीले संयोजक से सम्बंधित नहीं होता है।

जेंडर
इस प्रकार पावरलॉक संयोजक को स्रोत या निकासन के रूप में नामित किया गया है। स्रोत संयोजक का उद्देश्य विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति (जैसे कि विद्युत ग्रिड या आपातकालीन जनित्र से सम्बन्ध) पर अपना स्थायी सम्बन्ध रखना है, और ड्रेन संयोजक का उद्देश्य विद्युत् प्राप्त करने वाले उपकरण पर अपना स्थायी सम्बन्ध रखना है। इस प्रकार मेल और फीमेल संयोजक की भूमिका संयोजक और फास्टनरों के जेंडर के विपरीत है - पावरलॉक स्रोत संयोजक में मेल पिन होता है और ड्रेन संयोजक में फीमेल रिसेप्टेकल होता है। चूंकि, यह सुरक्षा से समझौता नहीं करता है क्योंकि सोर्स संयोजक के मेल पिन पर प्लास्टिक इंसुलेटिंग कैप और निकट के प्लास्टिक हाउसिंग के मध्य का अंतर ह्यूमन फिंगर डालने के लिए बहुत छोटा है। इस प्रकार फीमेल ड्रेन संयोजक में धूल के प्रवेश और विद्युत संपर्क के साथ आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए स्प्रिंग-लोडेड प्लास्टिक कैप भी होती है; चूंकि पर्याप्त दाब के साथ इसे फिंगर से विस्थापित किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * कैमलॉक (इलेक्ट्रिकल)
 * आईईसी 60446 - मानक रंगों की वायरिंग के लिए।
 * इंडस्ट्रियल और मल्टीफ़ेज़ पावर प्लग और सॉकेट

बाहरी संबंध

 * Data sheets for ITT Veam Powerlock connectors
 * PowerSyntax powerlock compatible connectors
 * Powersafe powerlock compatible connectors
 * Powerline QC powerlock compatible connectors