भूसम्पर्कन

विद्युत अभियन्त्रण में, भूसम्पर्कन या अर्थ विद्युत् परिपथ में एक संदर्भ बिंदु है जिससे विभव को मापा जाता है, विद्युत प्रवाह के लिए एक सामान्य वापसी पथ या पृथ्वी से सीधा भौतिक संबंध होता है।

विद्युत् परिपथ कई कारणों से पृथ्वी से जुड़े हो सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को विद्युत के झटके के खतरे से बचाने के लिए विद्युत के उपकरणों के खुले प्रवाहकीय हिस्से पृथ्वी से जुड़े होते हैं। यदि आंतरिक रोधन विफल हो जाता है, तो खुले प्रवाहकीय भागों पर खतरनाक विभव दिखाई दे सकते हैं। उजागर भागों को पृथ्वी से जोड़ने से परिपथ वियोजक (या अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण ) को गलती की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित करने की अनुमति मिल जाएगी। विद्युत ऊर्जा वितरण प्रणालियों में, एक सुरक्षात्मक भूसम्पर्कन चालक (पि ई) अर्थिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है।

ज्वलनशील उत्पादों या विद्युत-संवेदनशील उपकरणों को संभालने के दौरान पृथ्वी से सम्बन्ध स्थिर विद्युत के निर्माण को भी सीमित करता है। कुछ तार और विद्युत पारेषण परिपथ में, भूसंपर्कन को ही परिपथ के एक विद्युत चालक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे एक अलग पुनरागमित चालक स्थापित करने की लागत बचती है (एकल चालक भूसंपर्कन पुनरागमन और भूसम्पर्कित पुनरागमित टेलीग्राफ देखें)।

माप उद्देश्यों के लिए, पृथ्वी एक (उचित रूप से) निरंतर संभावित संदर्भ के रूप में कार्य करती है जिसके विरुद्ध अन्य संभावितों को मापा जा सकता है। पर्याप्त शून्य-विभव संदर्भ स्तर के रूप में सेवा करने के लिए एक विद्युत भूसम्पर्कित निकाय में उचित वर्तमान-वाहक क्षमता होनी चाहिए। [विद्युत परिपथ] सिद्धांत में, भूसम्पर्कन सामान्य रूप से पर एक अनंत आवेश और सिंक के रूप में  आदर्शीकरण (विज्ञान का दर्शन) है, जो इसकी क्षमता को बदले बिना असीमित मात्रा में वर्तमान को अवशोषित कर सकता है। जहां एक वास्तविक भूसम्पर्कन पर्याप्त मात्रा में प्रतिरोध रखता है , शून्य विभव का अनुमान अब मान्य नहीं है। विचलित विभव या पृथ्वी संभावित वृद्धि प्रभाव उत्पन्न होंगे, जो संकेतों में शोर पैदा कर सकते हैं या पर्याप्त रूप से बड़े होने पर विद्युत के झटके का खतरा पैदा कर सकते हैं।

विद्युत् और विधुतीय अनुप्रयोगों में भूसंपर्कन (या अर्थ) शब्द का उपयोग इतना सामान्य है कि वहनीय इलेक्ट्रॉनिक्स में परिपथ, जैसे दूरभाष और वहनीय मीडिया प्लेयर, साथ ही वाहनों में परिपथ, को भूसम्पर्कित याढांचे  के रूप में बोला जा सकता है। इस तरह के सम्बन्ध के लिए सामान्य रूप से अधिक उपयुक्त शब्द होने के बावजूद पृथ्वी से वास्तविक संबंध के बिना भूसम्पर्कित सम्बन्ध। यह सामान्य रूप से पर विद्युत आपूर्ति के एक तरफ से जुड़ा एक बड़ा चालक होता है (जैसे कि एक मुद्रित परिपथ बोर्ड पर समतल पृथ्वी), जो परिपथ में कई अलग-अलग घटकों से विद्युत् धारा के लिए सामान्य वापसी पथ के रूप में कार्य करता है।

इतिहास
1820 के बाद से लंबी दूरी की विद्युत चुम्बकीय विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली संकेत ले जाने और विद्युत् धारा लौटाने के लिए दो या अधिक तारों का उपयोग किया। यह 1836-1837 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल अगस्त स्टीनहिल द्वारा खोजा गया था, कि पृथ्वी को परिपथ को पूरा करने के लिए  वापसी पथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पुनरागमन तार अनावश्यक हो जाता है। स्टाइनहिल ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले के प्रायोगिक कार्यों के बारे में पता नहीं था, और वह इसे एक निवेशी-सेवा टेलीग्राफ पर करने वाले पहले व्यक्ति थे, इस प्रकार इस सिद्धांत को सामान्य तौर पर टेलीग्राफ इंजीनियरों के लिए जाना जाता था। हालांकि, इस प्रणाली के साथ समस्याएं थीं, जिसका उदाहरण 1861 में सेंट जोसेफ, मिसौरी और सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया के बीच वेस्टर्न यूनियन कंपनी द्वारा निर्मित ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीग्राफ लाइन द्वारा दिया गया था। शुष्क मौसम के दौरान, भूसम्पर्कित सम्बन्ध में सामान्यता एक उच्च प्रतिरोध विकसित हो जाता है, जिससे टेलीग्राफ काम करने या फोन बजने के लिए भूमि के लिए छड़ पर पानी डालने की आवश्यकता होती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब दूरभाषी ने टेलीग्राफी को प्रतिस्थापित करना शुरू किया, तो यह पाया गया कि विद्युत प्रणालियों, विद्युत रेलवे, अन्य दूरभाष और टेलीग्राफ परिपथ, और विद्युत सहित प्राकृतिक स्रोतों से प्रेरित पृथ्वी में धाराएं ध्वनि संकेतों के लिए अस्वीकार्य हस्तक्षेप का कारण बनती हैं, और दो-तार या 'धात्विक परिपथ' प्रणाली को 1883 के आसपास फिर से शुरू किया गया था।

भवन परिपथ स्थापना
वितरण परिपथ पर दिखाई देने वाले विभव को सीमित करने के लिए विद्युत वितरण प्रणाली सामान्यता पृथ्वी से जुड़ी होती है। स्थैतिक विद्युत या उच्च संभावित परिपथ के साथ आकस्मिक संपर्क के कारण अस्थायी विभव के कारण पृथ्वी की पृथ्वी से पृथक एक वितरण प्रणाली उच्च क्षमता प्राप्त कर सकती है। निकाय का अर्थ भूसम्पर्कित सम्बन्ध ऐसी क्षमता को नष्ट कर देता है और भूसम्पर्कित निकाय के विभव में वृद्धि को सीमित करता है।

मुख्य विद्युत ( प्रत्यावर्ती धाराशक्ति) वायरिंग में, भूसम्पर्कित और आवेशहीन चालक शब्द सामान्य रूप से पर नीचे सूचीबद्ध दो अलग-अलग चालक या चालक निकाय को संदर्भित करता है:"§नीचे भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड के रूप में धातु का पानी का पाइप)."ए(जीईसी) का उपयोग निकाय भूसम्पर्कितेड (न्यूट्रल) चालक, या उपकरण को भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड, या भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड निकाय पर एक बिंदु से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे निकाय भूसम्पर्कितिंग कहा जाता है और अधिकांश विद्युत प्रणालियों को भूसम्पर्कितेड करने की आवश्यकता होती है। यूएस एनईसी और यूके की बीएस 7671 सूची प्रणाली जिन्हें भूसम्पर्कितेड होना आवश्यक है। एनईसी के अनुसार, विद्युत प्रणाली को भौतिक पृथ्वी (पृथ्वी) से जोड़ने का उद्देश्य विद्युत की घटनाओं द्वारा लगाए गए विभव को सीमित करना और उच्च विभव परिपथों के साथ संपर्क करना है। अतीत में, पानी की आपूर्ति पाइपों को भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन प्लास्टिक पाइपों के बढ़ते उपयोग के कारण, जो खराब चालक होते हैं, एक विशिष्ट भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग सामान्यता नियामक अधिकारियों द्वारा अनिवार्य होता है। एक ही प्रकार की पृथ्वी रेडियो एंटेना और विद्युत संरक्षण प्रणालियों पर लागू होती है।

स्थायी रूप से स्थापित विद्युत उपकरण, जब तक कि आवश्यक न हो, स्थायी रूप से भूसम्पर्कितिंग चालक जुड़े हुए हैं। मेटल केस वाले पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में अटैचमेंट कुंजीपर एक पिन द्वारा उन्हें अर्थ भूसम्पर्कित से जोड़ा जा सकता है (घरेलू प्रत्यावर्ती धाराशक्ति कुंजीऔर सॉकेट देखें)। शक्ति भूसम्पर्कितिंग चालकों का आकार सामान्य रूप से पर स्थानीय या राष्ट्रीय वायरिंग नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

बॉन्डिंग
कड़ाई से बोलना, भूसम्पर्कितिंग या अर्थिंग का अर्थ पृथ्वी/पृथ्वी से विद्युत सम्बन्ध को संदर्भित करना है। विद्युत बंधन विद्युत को ले जाने के लिए निर्मित नहीं की गई धातु की वस्तुओं को जानबूझकर विद्युत रूप से जोड़ने का अभ्यास है। यह सभी बंधी हुई वस्तुओं को विद्युत के झटके से सुरक्षा के समान विद्युत क्षमता में लाता है। बंधी हुई वस्तुओं को विदेशी विभव को खत्म करने के लिए पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है।

अर्थिंग निकाय
विद्युत आपूर्ति प्रणालियों में, एक अर्थिंग (भूसम्पर्कितिंग) प्रणाली पृथ्वी की प्रवाहकीय सतह के सापेक्ष चालकों की विद्युत क्षमता को परिभाषित करती है। अर्थिंग निकाय के चुनाव का विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुकूलता पर प्रभाव पड़ता है। अलग-अलग देशों के बीच अर्थिंग निकाय के लिए नियम काफी भिन्न होते हैं।

एक कार्यात्मक पृथ्वी सम्बन्ध विद्युत के झटके से बचाने से ज्यादा काम करता है, क्योंकि इस तरह के सम्बन्ध में उपकरण के सामान्य संचालन के दौरान विद्युत् धारा लग सकता है। इस तरह के उपकरणों में सर्ज सप्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक-कम्पैटिबिलिटी फिल्टर, कुछ प्रकार के एंटेना और विभिन्न माप उपकरण शामिल हैं। सामान्य रूप से पर सुरक्षात्मक पृथ्वी प्रणाली का उपयोग कार्यात्मक पृथ्वी के रूप में भी किया जाता है, हालांकि इसके लिए देखभाल की आवश्यकता होती है।

प्रतिबाधा भूसम्पर्कितिंग
वितरण शक्ति निकाय ठोस रूप से भूसम्पर्कितेड हो सकते हैं, जिसमें एक परिपथ चालक सीधे अर्थ भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड निकाय से जुड़ा होता है। वैकल्पिक रूप से, विद्युत प्रतिबाधा की कुछ मात्रा को वितरण प्रणाली और पृथ्वी के बीच जोड़ा जा सकता है, ताकि पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली धारा को सीमित किया जा सके। प्रतिबाधा एक अवरोधक, या एक प्रारंभ करनेवाला (कुंडली) हो सकती है। एक उच्च-प्रतिबाधा भूसम्पर्कितेड निकाय में, फॉल्ट विद्युत् धारा कुछ एम्पीयर तक सीमित होता है (सटीक मान निकाय के विभव वर्ग पर निर्भर करता है); एक कम-प्रतिबाधा भूसम्पर्कितेड निकाय कई सौ एम्पीयर को एक गलती पर प्रवाहित करने की अनुमति देगा। एक बड़े सॉलिड भूसम्पर्कितेड डिस्ट्रीब्यूशन निकाय में भूसम्पर्कित फॉल्ट विद्युत् धारा के हजारों एम्पीयर हो सकते हैं।

पॉलीपेज़ प्रत्यावर्ती धारानिकाय में, एक कृत्रिम तटस्थ भूसम्पर्कितिंग निकाय का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कोई फेज चालक सीधे पृथ्वी से जुड़ा नहीं है, एक विशेष रूप से निर्मित ट्रांसफॉर्मर (एक ज़िगज़ैग ट्रांसफ़ॉर्मर | ज़िग ज़ैग ट्रांसफ़ॉर्मर) शक्ति फ़्रीक्वेंसी विद्युत् धारा को पृथ्वी पर बहने से रोकता है, लेकिन किसी भी रिसाव या क्षणिक धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने की अनुमति देता है।

फॉल्ट विद्युत् धारा को 25 ए या उससे अधिक तक सीमित करने के लिए कम-प्रतिरोध भूसम्पर्कितिंग निकाय एक तटस्थ भूसम्पर्कितिंग रेसिस्टर (NGR) का उपयोग करते हैं। कम प्रतिरोध वाले भूसम्पर्कितिंग निकाय में एक टाइम रेटिंग (मान लीजिए, 10 सेकंड) होगी जो इंगित करती है कि प्रतिरोधक ओवरहीटिंग से पहले फॉल्ट विद्युत् धारा को कितनी देर तक ले जा सकता है। रोकनेवाला के ज़्यादा गरम होने से पहले भूसम्पर्कित फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले को परिपथ की सुरक्षा के लिए ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए।

उच्च-प्रतिरोध भूसम्पर्कितिंग (एचआरजी) प्रणालियां फॉल्ट विद्युत् धारा को 25 ए या उससे कम तक सीमित करने के लिए एनजीआर का उपयोग करती हैं। उनके पास निरंतर रेटिंग है, और सिंगल-भूसम्पर्कित गलती के साथ काम करने के लिए निर्मित किया गया है। इसका मतलब है कि निकाय पहले भूसम्पर्कित फॉल्ट पर तुरंत ट्रिप नहीं करेगा। यदि दूसरा भूसम्पर्कित फॉल्ट होता है, तो भूसम्पर्कित फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले को परिपथ की सुरक्षा के लिए ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। एचआरजी निकाय पर, निकाय की निरंतरता की लगातार निगरानी के लिए एक सेंसिंग रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। यदि एक ओपन-परिपथ का पता लगाया जाता है (उदाहरण के लिए, एनजीआर पर टूटे हुए वेल्ड के कारण), निगरानी उपकरण संवेदन रोकनेवाला के माध्यम से विभव को समझेगा और ब्रेकर को ट्रिप करेगा। संवेदन रोकनेवाला के बिना, निकाय पृथ्वीी सुरक्षा के बिना काम करना जारी रख सकता है (चूंकि एक खुले परिपथ की स्थिति पृथ्वीी गलती को छिपा देगी) और क्षणिक ओवरवॉल्टेज हो सकता है।

अनभूसम्पर्कितेड निकाय
जहां विद्युत के झटके का खतरा अधिक होता है, पृथ्वी पर संभावित रिसाव विद्युत् धारा को कम करने के लिए विशेष भूमिगत विद्युत प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रतिष्ठानों के उदाहरणों में अस्पतालों में रोगी देखभाल क्षेत्र शामिल हैं, जहां चिकित्सा उपकरण सीधे रोगी से जुड़े होते हैं और रोगी के शरीर में किसी भी विद्युत-लाइन के प्रवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चिकित्सा प्रणालियों में रिसाव  विद्युत् धारा की किसी भी वृद्धि की चेतावनी देने के लिए निगरानी उपकरण शामिल हैं। गीले निर्माण स्थलों या शिपयार्डों में, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर प्रदान किए जा सकते हैं ताकि विद्युत उपकरण या उसके केबल में कोई खराबी उपयोगकर्ताओं को झटके के खतरे के लिए उजागर न करे।

संवेदनशील ऑडियो/वीडियो उत्पादन उपकरण या माप उपकरणों को फीड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिपथ को विद्युत प्रणाली से शोर के इंजेक्शन को सीमित करने के लिए एक अलग भूमिगत स्प्लिट-फेज़ इलेक्ट्रिक शक्ति#तकनीकी शक्ति (संतुलित शक्ति) निकाय से फीड किया जा सकता है।

शक्ति ट्रांसमिशन
सिंगल-वायर अर्थ रिटर्न (SWER) प्रत्यावर्ती धाराविद्युत वितरण प्रणाली में, विद्युत शक्ति ग्रिड के लिए केवल एक उच्च विभव चालक का उपयोग करके लागत बचाई जाती है, जबकि  प्रत्यावर्ती धारारिटर्न विद्युत् धारा को पृथ्वी के माध्यम से रूट किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पृथ्वी की बड़ी धाराएँ अन्यथा खतरों का कारण नहीं बनेंगी।

कुछ हाई-विभव डायरेक्ट विद्युत् धारा | हाई-विभव डायरेक्ट-विद्युत् धारा (HVDC) शक्ति ट्रांसमिशन निकाय भूसम्पर्कित को दूसरे चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पनडुब्बी केबलों वाली योजनाओं में यह विशेष रूप से सामान्य है, क्योंकि समुद्री जल एक अच्छा संवाहक है। पृथ्वी से सम्बन्ध बनाने के लिए दफन भूसम्पर्कितिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। भूमिगत संरचनाओं पर विद्युत रासायनिक क्षरण को रोकने के लिए इन इलेक्ट्रोडों की साइट को सावधानी से चुना जाना चाहिए।

विद्युत उपकेंद्रों के रचित में एक विशेष चिंता पृथ्वी की संभावित वृद्धि है। जब बहुत बड़ी गलती धाराएं पृथ्वी में डाली जाती हैं, तो अंतःक्षेपण के बिंदु के आसपास का क्षेत्र इससे दूर के बिंदुओं के संबंध में एक उच्च क्षमता तक बढ़ सकता है। यह उपकेंद्र की धरती में मिट्टी की परतों की सीमित परिमित चालकता के कारण है। विभव का ढाल (इंजेक्शन बिंदु की दूरी पर विभव में परिवर्तन) इतना अधिक हो सकता है कि पृथ्वी पर दो बिंदु काफी भिन्न क्षमता पर हो सकते हैं। यह ढाल विद्युत उपकेंद्र के एक क्षेत्र में पृथ्वी पर खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करता है जो पृथ्वी से अपर्याप्त रूप से अछूता रहता है। एक उपकेंद्र में प्रवेश करने वाले पाइप, रेल या संचार तार उपकेंद्र के अंदर और बाहर अलग-अलग पृथ्वीी क्षमता देख सकते हैं, जिससे एक खतरनाक पृथ्वी संभावित वृद्धि हो सकती है # बिना सोचे-समझे व्यक्तियों के लिए स्पर्श विभव जो उन पाइपों, रेलों या तारों को छू सकते हैं। उपकेंद्र के भीतर IEEE 80 के अनुसार स्थापित एक कम-प्रतिबाधा वाले लैस बॉन्डिंग प्लेन बनाकर इस समस्या को दूर किया जाता है। यह प्लेन विभव ग्रेडिएंट्स को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि तीन विभव चक्रों के भीतर कोई भी खराबी साफ हो जाए।

इलेक्ट्रॉनिक्स
| |चौड़ाई = 25 | | |- संरेखित = केंद्र
 * - संरेखित = केंद्र
 * [[Image:Signal Ground.svg]]|चौड़ाई = 25 |
 * संकेत भूसम्पर्कित
 * ढांचे भूसम्पर्कित
 * पृथ्वी मैदान
 * पृथ्वी मैदान
 * पृथ्वी मैदान

संकेत के आधार उपकरण के भीतर संकेत और शक्ति (अतिरिक्त-कम विभव पर, लगभग 50 वी से कम) के लिए वापसी पथ के रूप में और उपकरणों के बीच  संकेत इंटरसम्बन्ध पर काम करते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक निर्मित में एकल रिटर्न होता है जो सभी संकेतों के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। शक्ति और  संकेत भूसम्पर्कित सामान्यता जुड़े होते हैं, सामान्य रूप से पर उपकरण के धातु के मामले के माध्यम से। मुद्रित परिपथ बोर्ड के रचितरों को इलेक्ट्रॉनिक निकाय के लेआउट में ध्यान रखना चाहिए ताकि निकाय के एक हिस्से में उच्च-शक्ति या तेजी से स्विचिंग धाराएं भूसम्पर्कितिंग में कुछ सामान्य प्रतिबाधा के कारण निकाय के निम्न-स्तर के संवेदनशील भागों में शोर इंजेक्ट न करें। लेआउट के निशान।

परिपथ भूसम्पर्कित बनाम अर्थ
विभव को विद्युत क्षेत्र में बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी बिंदु और संदर्भ बिंदु के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए वाल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। इस सामान्य संदर्भ बिंदु को पृथ्वी के रूप में दर्शाया गया है और इसे शून्य क्षमता वाला माना जाता है। संकेत को सिंगल-एंड संकेतिंग के संबंध में परिभाषित किया गया है, जो पृथ्वी (शक्ति)शक्ति) से जुड़ा हो सकता है। एक प्रणाली जहां निकाय भूसम्पर्कित किसी अन्य परिपथ या पृथ्वी से जुड़ा नहीं है (जिसमें अभी भी उन परिपथों के बीच  प्रत्यावर्ती धाराकपलिंग हो सकती है) को सामान्यता तैरता हुआ मैदान या दोहरा पृथक्करण के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कार्यात्मक आधार
कुछ उपकरणों को सही ढंग से कार्य करने के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान से एक सम्बन्ध की आवश्यकता होती है, जो किसी भी विशुद्ध रूप से सुरक्षात्मक भूमिका से अलग है। इस तरह के एक सम्बन्ध को एक कार्यात्मक पृथ्वी के रूप में जाना जाता है- उदाहरण के लिए कुछ लंबी तरंग दैर्ध्य एंटीना संरचनाओं को एक कार्यात्मक पृथ्वी सम्बन्ध की आवश्यकता होती है, जो सामान्य तौर पर आपूर्ति सुरक्षात्मक पृथ्वी से अंधाधुंध रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्युत वितरण नेटवर्क में संचरित रेडियो आवृत्तियों की शुरूआत दोनों है अवैध और संभावित खतरनाक। इस विलगन के कारण, एक सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए एक विशुद्ध रूप से कार्यात्मक आधार पर सामान्य रूप से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ऐसे कार्यात्मक मैदानों को सामान्य तौर पर सफेद या क्रीम केबल में तार दिया जाता है, न कि हरे या हरे / पीले रंग में।

कम संकेत भूसम्पर्कित को शोर भूसम्पर्कित से अलग करना
टेलीविजन स्टेशनों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और अन्य प्रतिष्ठानों में जहां संकेत की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, भूसम्पर्कित लूप (विद्युत) को रोकने के लिए सामान्यता एक विशेष  संकेत भूसम्पर्कित को तकनीकी भूसम्पर्कित (या तकनीकी अर्थ, स्पेशल अर्थ और ऑडियो अर्थ) के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से एक  प्रत्यावर्ती धाराशक्ति भूसम्पर्कित के समान है, लेकिन किसी भी सामान्य उपकरण के भूसम्पर्कित वायर को इससे कोई सम्बन्ध की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे विद्युत हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में केवल ऑडियो उपकरण तकनीकी आधार से जुड़े होते हैं। ज्यादातर मामलों में, स्टूडियो के धातु के उपकरण रैक सभी भारी तांबे के केबल (या चपटा तांबे के ट्यूबिंग या busbar) के साथ जुड़ जाते हैं और इसी तरह के सम्बन्ध तकनीकी आधार पर बनाए जाते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सामान्यढांचे  भूसम्पर्कितेड उपकरण रैक पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि तकनीकी भूसम्पर्कित से सिंगल  प्रत्यावर्ती धाराभूसम्पर्कित सम्बन्ध इसकी प्रभावशीलता को नष्ट कर देगा। विशेष रूप से मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए, मुख्य तकनीकी पृथ्वी में एक भारी तांबे का पाइप शामिल हो सकता है, यदि आवश्यक हो तो कई ठोस फर्श के माध्यम से ड्रिलिंग करके फिट किया जाता है, जैसे कि सभी तकनीकी आधार बेसमेंट में भूसम्पर्कितिंग रॉड के लिए कम से कम संभव पथ से जुड़े हो सकते हैं।

रेडियो एंटेना
कुछ प्रकार के एंटीना (रेडियो) (या उनकी फीड लाइन) को भूसम्पर्कित से सम्बन्ध की आवश्यकता होती है। चूंकि रेडियो एंटेना में विद्युत् धारा की आकाशवाणी आवृति शक्ति परिपथ की 50/60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कहीं अधिक होती है, इसलिए रेडियो भूसम्पर्कितिंग निकाय प्रत्यावर्ती धाराशक्ति भूसम्पर्कितिंग से अलग सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।   प्रत्यावर्ती धारायूटिलिटी बिल्डिंग वायरिंग में तीसरा तार सुरक्षा आधार इस उद्देश्य के लिए निर्मित नहीं किया गया था और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लंबी उपयोगिता वाले पृथ्वी के तारों में कुछ आवृत्तियों पर उच्च विद्युत प्रतिबाधा होती है। एक ट्रांसमीटर के मामले में, पृथ्वी के तारों के माध्यम से बहने वाली आरएफ धारा रेडियो आवृत्ति के हस्तक्षेप को विकीर्ण कर सकती है और अन्य उपकरणों के धातु के धातु के हिस्सों पर खतरनाक विभव उत्पन्न कर सकती है, इसलिए अलग-अलग भूसम्पर्कित निकाय का उपयोग किया जाता है। 20 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्तियों पर काम करने वाले मोनोखम्भे एंटीना, रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक प्रवाहकीय विमान के रूप में एंटीना के हिस्से के रूप में पृथ्वी का उपयोग करते हैं। इनमें एएम रेडियो स्टेशनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टी एंटीना, छाता एंटीना और मास्ट रेडिएटर शामिल हैं। ट्रांसमीटर से फीडलाइन ऐन्टेना और भूसम्पर्कित के बीच जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐन्टेना के नीचे एक भूसम्पर्कितिंग (अर्थिंग) निकाय की आवश्यकता होती है ताकि रिटर्न विद्युत् धारा को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी से संपर्क किया जा सके। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और रेडियो रिसीवरों में, पृथ्वी का सम्बन्ध एक या अधिक धातु की छड़ों या पृथ्वी में लगे खंभे या किसी इमारत के धातु के पानी के पाइप से विद्युत सम्बन्ध के रूप में सरल हो सकता है जो पृथ्वी में फैला हुआ है। हालांकि, एंटेना को प्रसारित करने में भूसम्पर्कित निकाय ट्रांसमीटर के पूर्ण निर्गत विद्युत् धारा को वहन करता है, इसलिए अपर्याप्त भूसम्पर्कित कॉन्टैक्ट का प्रतिरोध ट्रांसमीटर शक्ति का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भूसम्पर्कित निकाय एक संधारित्र प्लेट के रूप में कार्य करता है, ऐन्टेना से विस्थापन विद्युत् धारा प्राप्त करने के लिए और इसे ट्रांसमीटर की फीडलाइन के भूसम्पर्कित साइड पर लौटाता है, इसलिए यह सीधे एंटीना के नीचे स्थित होता है।

मध्यम से उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में सामान्य रूप से पर एक व्यापक भूसम्पर्कित निकाय होता है जिसमें कम प्रतिरोध के लिए ऐन्टेना के नीचे पृथ्वी में नंगे तांबे के केबल दबे होते हैं। चूंकि इन बैंडों पर उपयोग किए जाने वाले सर्वदिशात्मक एंटेना के लिए पृथ्वी की धाराएं सभी दिशाओं से भूसम्पर्कित पॉइंट की ओर रेडियल रूप से यात्रा करती हैं, इसलिए भूसम्पर्कितिंग निकाय में सामान्य रूप से पर सभी दिशाओं में एंटीना के नीचे बाहर की ओर फैली हुई दफन केबलों का एक रेडियल पैटर्न होता है, जो भूसम्पर्कित साइड से एक साथ जुड़ा होता है। एंटीना के आधार के बगल में एक टर्मिनल पर ट्रांसमीटर की फीडलाइन। पृथ्वीी प्रतिरोध में खोई हुई ट्रांसमीटर शक्ति, और इसलिए एंटीना की दक्षता, मिट्टी की चालकता पर निर्भर करती है। यह व्यापक रूप से भिन्न होता है; दलदली पृथ्वी या तालाब, विशेष रूप से खारे पानी, सबसे कम प्रतिरोध वाली पृथ्वी प्रदान करते हैं, जबकि सूखी चट्टानी या रेतीली मिट्टी सबसे अधिक होती है। पृथ्वी में प्रति वर्ग मीटर विद्युत की हानि पृथ्वी में बहने वाले ट्रांसमीटर वर्तमान घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। एंटीना के आधार पर भूसम्पर्कित टर्मिनल के करीब पहुंचने पर वर्तमान घनत्व और शक्ति का क्षय होता है, इसलिए रेडियल भूसम्पर्कित निकाय के बारे में सोचा जा सकता है कि विद्युत के नुकसान को कम करने के लिए, उच्च वर्तमान घनत्व वाले पृथ्वी के हिस्सों में भूसम्पर्कित विद्युत् धारा के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए एक उच्च चालकता माध्यम, तांबा प्रदान करता है।

रचित
मध्यम आवृत्ति और कम आवृत्ति बैंड में संचालित मास्ट रेडिएटर प्रसारण एंटेना के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक मानक भूसम्पर्कित प्रणाली में 120 समान दूरी पर दबे हुए रेडियल भूसम्पर्कित तार होते हैं जो एक तरंग दैर्ध्य (.25) के एक चौथाई तक फैले होते हैं।$$\lambda$$, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री) एंटीना से।  नंबर 8 से 10 गेज के नरम-तैयार तांबे के तार का सामान्य रूप से पर उपयोग किया जाता है, जिसे 4 से 10 इंच गहराई में दबा दिया जाता है।  AM प्रसारण बैंड एंटेना के लिए इसके लिए मास्ट से विस्तारित एक गोलाकार भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है 47-136 meter. यह सामान्य रूप से पर घास के साथ लगाया जाता है, जिसे छोटा रखा जाता है क्योंकि लंबी घास कुछ परिस्थितियों में विद्युत की कमी को बढ़ा सकती है। यदि उपलब्ध भूमि क्षेत्र इतने लंबे रेडियल के लिए बहुत सीमित है, तो उन्हें कई मामलों में अधिक संख्या में छोटे रेडियल या कम संख्या में लंबे रेडियल से बदला जा सकता है।

एंटेना को ट्रांसमिट करने में विद्युत की बर्बादी का दूसरा कारण पृथ्वी के तारों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के माध्यम से गुजरने वाले एंटीना के विद्युत क्षेत्र (विस्थापन धारा) का ढांकता हुआ नुकसान है। आधे-तरंगदैर्घ्य उच्च (180 विद्युत डिग्री) के पास एंटेना के लिए एंटीना में इसके आधार के पास एक विभव अधिकतम (एंटीनोड) होता है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तूल के पास पृथ्वी के तारों के ऊपर पृथ्वी में मजबूत विद्युत क्षेत्र होते हैं जहां विस्थापन धारा पृथ्वी में प्रवेश करती है। इस नुकसान को कम करने के लिए ये एंटेना सामान्यता विद्युत के क्षेत्र से पृथ्वी को ढालने के लिए पृथ्वी में दबे तारों से जुड़े एंटीना के नीचे एक कंडक्टिव कॉपर भूसम्पर्कित स्क्रीन का उपयोग करते हैं, या तो पृथ्वी पर पड़े होते हैं या कुछ फीट ऊपर उठे होते हैं।

कुछ मामलों में जहां चट्टानी या रेतीली मिट्टी में दबी हुई पृथ्वी के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, एक काउंटरपॉइस (पृथ्वी प्रणाली) का उपयोग किया जाता है। यह तारों का एक रेडियल नेटवर्क है जो दफन भूसम्पर्कित निकाय के समान है, लेकिन सतह पर पड़ा हुआ है या पृथ्वी से कुछ फीट ऊपर लटका हुआ है। यह कैपेसिटर प्लेट के रूप में कार्य करता है, कैपेसिटिव रूप से पृथ्वी की प्रवाहकीय परतों के लिए फीडलाइन को जोड़ता है।

विद्युत लघु एंटेना
ऐन्टेना के छोटे विकिरण प्रतिरोध के कारण कम आवृत्तियों पर भूसम्पर्कित निकाय का प्रतिरोध अधिक महत्वपूर्ण कारक है। कम आवृत्ति और बहुत कम आवृत्ति पट्टी में, निर्माण ऊंचाई सीमाओं की आवश्यकता होती है कि विद्युत लंबाई वाले एंटेना का उपयोग किया जाए, जो तरंगदैर्ध्य के एक चौथाई की मौलिक लंबाई से कम हो ($$\lambda/4$$). एक चौथाई तरंग में लगभग 25 से 36 ओम (इकाई) का विकिरण प्रतिरोध होता है, लेकिन $$\lambda/4$$ ऊंचाई से नीचे  तरंगदैर्ध्य के अनुपात के वर्ग के साथ प्रतिरोध घटता है। एंटीना को दी गई शक्ति विकिरण प्रतिरोध के बीच विभाजित होती है, जो रेडियो तरंगों के रूप में उत्सर्जित शक्ति, एंटीना के वांछित कार्य और भूसम्पर्कित निकाय के ओमीय प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उष्मा के रूप में बर्बाद हो जाती है। जैसे-जैसे एंटीना की ऊंचाई के संबंध में तरंगदैर्ध्य लंबा होता जाता है, एंटीना का विकिरण प्रतिरोध कम होता जाता है, इसलिए पृथ्वी ,प्रतिरोध एंटीना के निवेशी प्रतिरोध का एक बड़ा हिस्सा बनता है और ट्रांसमीटर शक्ति का अधिक उपभोग करता है। VLF बैंड में एंटेना में सामान्यता एक ओम से कम का प्रतिरोध होता है, और यहां तक ​​​​कि कम प्रतिरोध वाले भूसम्पर्कित निकाय के साथ 50% से 90% ट्रांसमीटर शक्ति भूसम्पर्कित निकाय में बर्बाद हो सकती है।

विद्युत संरक्षण प्रणाली
आकाशीय बिजली सुरक्षा प्रणालियाँ व्यापक भूसम्पर्क प्रणालियों के सम्बन्ध के माध्यम से आकाशीय बिजली के प्रभाव को कम करने के लिए निर्मित की गई हैं जो पृथ्वी को एक बड़े सतह क्षेत्र का सम्बन्ध प्रदान करती हैं। अत्यधिक गर्मी से निकाय चालकों को नुकसान पहुँचाए बिना एक विद्युत की अवरोध के उच्च प्रवाह को फैलाने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चूंकि आकाशीय बिजली आघात बहुत उच्च आवृत्ति घटकों के साथ ऊर्जा के स्पंदन होते हैं, तड़ित सुरक्षा के लिए भूसम्पर्कितिंग निकाय स्व-अधिष्ठापन और त्वचा के प्रभाव को कम करने के लिए चालकों के छोटे सीधे परिपथों का उपयोग करते हैं।

भूसंपर्कं जाल (पृथ्वी)
एक विद्युत उपकेंद्र में एक भूसंपर्कं जाल (पृथ्वी) प्रवाहकीय सामग्री का जाल है जो उन जगहों पर स्थापित होती है जहां एक व्यक्ति कुंजी या अन्य उपकरण संचालित करने के लिए खड़ा होता है; यह स्थानीय सहायक धातु संरचना और कुंजी के हत्थे से बंधा हुआ है, ताकि उपकेंद्र में गलती के कारण कार्यकर्ता उच्च अंतर विभव के संपर्क में न आए।

विद्युत संवेदनशील उपकरणों के आसपास के क्षेत्र में, एक भूसम्पर्कित जाल का उपयोग लोगों और चलने वाले उपकरणों द्वारा उत्पन्न स्थिर विद्युत को भूसम्पर्कित करने के लिए किया जाता है। स्थिर नियंत्रण में दो प्रकार का उपयोग किया जाता है: स्थैतिक विघटनकारी जाल और प्रवाहकीय जाल।

एक स्थिर अपव्यय जाल जो एक प्रवाहकीय सतह (सामान्य रूप से पर सैन्य सुविधाओं में मामला) पर टिकी होती है, सामान्य रूप से 3 परतों (3-लकड़ी के पट) से बनी होती है, जो एक प्रवाहकीय सब्सट्रेट के आसपास स्थिर अपव्यय विनाइल परतों के साथ होती है जो विद्युत रूप से पृथ्वी (पृथ्वी) से जुड़ी होती है। वाणिज्यिक उपयोगों के लिए, स्थिर अपव्यय रबर जाल पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाते हैं जो 2 परतों (2-लकड़ी के पट) से बने होते हैं जो एक कठिन सोल्डर प्रतिरोधी शीर्ष स्थिर अपव्यय परत के साथ होते हैं जो उन्हें विनाइल जाल और एक प्रवाहकीय रबर तल से अधिक समय तक बनाए रखता है। प्रवाहकीय जाल कार्बन से बने होते हैं और जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी पर स्थैतिक विद्युत खींचने के उद्देश्य से केवल फर्श पर उपयोग किए जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रवाहकीय जाल खड़े होने के लिए लचीलेपन के साथ बनाए जाते हैं और इन्हें थकान-रोधी जाल कहा जाता है।

एक स्थिर अपव्यय जाल के लिए मज़बूती से पृथ्वी से सम्बंधित होने के लिए इसे पृथ्वी के रास्ते से जोड़ा जाना चाहिए। सामान्य तौर पर, जाल और कलाई का पट्टा दोनों एक उभयनिष्ट भूसम्पर्कित निकाय (CPGS) का उपयोग करके पृथ्वी से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर मरम्मत की दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण श्रमिकों को, विभव के प्रति संवेदनशील उपकरणों पर काम करने से पहले भूसम्पर्कित किया जाना चाहिए। इस कारण से स्थिर अपव्यय जाल हो सकते हैं और जोड़ी गयी लाइन के साथ-साथ उत्पादन सयोजन सतह पर सतह जाल के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं ताकि ऊपर और नीचे चलने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न स्थैतिक को आकर्षित किया जा सके।

विलगन
विलगन एक तंत्र है जो भूसंपर्कन को पराजित कर देता है। इसका उपयोग सामान्यता कम-शक्ति वाले उपभोक्ता उपकरणों के साथ किया जाता है, और जब इंजीनियर, कार्यकर्ता, या मरम्मत करने वाले परिपथ पर काम कर रहे होते हैं जो सामान्य रूप से विद्युत परिपथ विभव का उपयोग करके संचालित होते हैं। उपकरण और नियमित विद्युत सेवा के बीच समान संख्या में घुमावों के साथ केवल 1: 1 तार अनुपात ट्रांसफॉर्मर में लगाकर विलगन को पूरा किया जा सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक कुंडली का उपयोग किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर पर लागू होता है जो एक दूसरे से विद्युत रूप से अछूता रहता है।

एक पृथक उपकरण के लिए, एकल संचालित चालक को छूने से गंभीर झटका नहीं लगता है, क्योंकि पृथ्वी के माध्यम से दूसरे चालक के लिए कोई परिपथ नहीं है। हालांकि, अगर ट्रांसफॉर्मर के दोनों ध्रुवों को नंगे त्वचा से संपर्क किया जाता है, तो झटके और विद्युत् संलयन अभी भी हो सकते हैं। पहले यह सुझाव दिया गया था कि एक ही समय में परीक्षण के समय उपकरण के दो हिस्सों को छूने से बचने के लिए मरम्मत करने वाले अपनी पीठ के पीछे एक हाथ से काम करते हैं, जिससे विद्युत् धारा को छाती से पार करने और हृदय गति को बाधित करने या हृदय गति रुकना होने से रोका जा सके। सामान्य तौर पर प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा शक्ति परिपथ ट्रांसफॉर्मर एक विलगन ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, और प्रत्येक चरण ऊपर या नीचे एक पृथक परिपथ बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि, यह विलगन विफल उपकरणों को फ़्यूज़ उड़ाने से रोकेगा जब उनके भूसम्पर्कित चालक को छोटा किया जाएगा। प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर द्वारा बनाए जा सकने वाले विलगन को निवेशी और निर्गत ट्रांसफॉर्मर कुंडली के दोनों किनारों पर ट्रांसफॉर्मर के एक सिरे को हमेशा पृथ्वी पर रखने से पराजित किया जाता है। विद्युत की लाइनें भी सामान्य तौर पर हर ध्रुव पर एक विशिष्ट तार भूसंपर्कन करती हैं, ताकि लघु परिपथ होने पर खम्भे से खम्भे तक विद्युत् धारा की सममितता को सुनिश्चित किया जा सके।

अतीत में, भूसम्पर्कित उपकरणों को एक सीमा तक आंतरिक विलगन के साथ रचित किया गया है, जो स्पष्ट समस्या के बिना प्रतारक कुंजी द्वारा पृथ्वी के सरल वियोग की अनुमति देता है (एक खतरनाक अभ्यास, क्योंकि परिणामी फ्लोटिंग उपकरण की सुरक्षा इसके शक्ति ट्रांसफार्मर में रोधन पर निर्भर करती है). हालांकि आधुनिक उपकरणों में सामान्यता शक्ति एंट्री मॉड्यूल शामिल होते हैं जिन्हें विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को दबाने के लिए प्रत्यावर्ती धाराशक्ति परिपथों और ढांचे  के बीच जानबूझकर धारितीय सयोजक के साथ रचित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत परिपथों से पृथ्वी तक एक महत्वपूर्ण रिसाव होता है। यदि भूसम्पर्कित को प्रतारक कुंजी या गलती से काट दिया जाता है, तो परिणामी रिसाव  विद्युत् धारा उपकरण में बिना किसी खराबी के भी हल्के झटके पैदा कर सकता है। यहां तक ​​​​कि छोटे रिसाव धाराएं भी चिकित्सा विभाग में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकस्मिक वियोग इन धाराओं को मानव शरीर के संवेदनशील भागों में पेश कर सकता है। परिणाम स्वरुप, चिकित्सा विद्युत की आपूर्ति कम समाई के लिए निर्मित की गई है। उपकरण वर्ग के उपकरण और विद्युत की आपूर्ति (जैसे दूरभाष आवेशक ) कोई भूसम्पर्कित सम्बन्ध प्रदान नहीं करते हैं, और निवेशी से निर्गत को अलग करने के लिए निर्मित किए गए हैं। द्विरोधन द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ताकि रोधन की दो विफलताओं के बाद ही झटका लग सके।

यह भी देखें

 * उपकरण वर्ग
 * ग्राउंड स्थिरांक
 * रिंग ग्राउंड
 * ग्राउंड लूप (बिजली)
 * ग्राउंड वायर (ट्रांसमिशन लाइन)
 * सुनसान मैदान
 * प्रेत सर्किट
 * तैरता हुआ मैदान
 * मृदा प्रतिरोधकता
 * किनारे का मैदान
 * आभासी मैदान

संदर्भ

 * Federal Standard 1037C in support of MIL-STD-188

इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची

 * स्थैतिक विद्युत
 * विद्युत-संवेदनशील उपकरण
 * विद्युत की आपूर्ति
 * न्याधार पृथ्वी
 * वर्तमान स्रोत और सिंक
 * रेसीड्यूअल विद्युत् धारा उपकरण
 * मुख्य विधुत
 * जलापूर्ति
 * विद्युत शक्ति ग्रिड
 * विद्युत उपकेंद्र
 * अतिरिक्त कम विभव
 * विद्युतीय संभाव्यता
 * रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप
 * विस्थापन धारा
 * सर्वदिशात्मक एंटीना
 * काउंटरपोइज़ (भूसम्पर्कित निकाय)
 * ओम (इकाई)
 * त्वचा प्रभाव

बाहरी संबंध

 * Circuit Grounds and Grounding Practices
 * Electrical Safety chapter from Lessons In Electric Circuits Vol 1 DC book and series.
 * Grounding for Low- and High- Frequency Circuits (PDF) — Analog Devices Application Note
 * An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (PDF) — Analog Devices Application Note
 * The Electromagnetic Telegraph, by J. B. Calvert