वितरण बोर्ड

वितरण बोर्ड एक विद्युत आपूर्ति प्रणाली का एक ऐसा घटक है जो एक अंतःक्षेत्र में प्रत्येक परिपथ के लिए एक सुरक्षात्मक फ्यूज या परिपथ वियोजक प्रदान करते हुए एक विद्युत शक्ति निवेश को सहायक परिपथ में विभाजित करता है। इसे पैनलबोर्ड, वियोजक पैनल, विद्युत पैनल, डीबी बोर्ड या डीबी बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। सामान्यतः, एक मुख्य स्विच और वर्तमान बोर्डों में, एक या एक से अधिक अवशिष्ट-धारा उपकरण (आरसीडी) या अधिधारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट धारा वियोजक (आरसीबीओ) भी सम्मिलित होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में, घरेलू संस्थापनों के लिए संरचित किए गए एक वितरण बोर्ड को उपभोक्ता इकाई के रूप में जाना जाता है।

उत्तरी अमेरिका
उत्तर अमेरिकी वितरण बोर्ड सामान्यतः शीट धातु के बाड़ों में रखे जाते हैं, जिसमें परिपथ वियोजक सामने से संचालित दो स्तंभों में स्थित होते हैं। कुछ पैनलबोर्ड वियोजक स्विच हैंडल को कवर करने वाले दरवाजे के साथ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सभी एक डेड फ्रंट के साथ निर्मित होते हैं; यानी बाड़े के सामने (चाहे उसमें दरवाजा है या नहीं) परिपथ वियोजक के ऑपरेटर को लाइव विद्युत भागों से संपर्क करने से रोकता है। बसबार इनकमिंग लाइन (हॉट) कंडक्टर से करंट को वियोजक तक ले जाते हैं, जो बोल्ट-ऑन कनेक्शन (थ्रेडेड स्क्रू का उपयोग करके) या रिटेनिंग क्लिप का उपयोग करके प्लग-इन कनेक्शन के साथ बस में सुरक्षित होते हैं। पैनलबोर्ड वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक सामान्य हैं और बोल्ट-ऑन वियोजक्स को नियोजित करते हैं। आवासीय और हल्के वाणिज्यिक पैनलों को सामान्यतः लोड सेंटर के रूप में संदर्भित किया जाता है और प्लग-इन वियोजक को नियोजित किया जाता है। तटस्थ कंडक्टर स्क्रू टर्मिनलों का उपयोग करके एक तटस्थ बस में सुरक्षित होते हैं। ब्रांच परिपथ बंधन कंडक्टर सीधे पैनलबोर्ड के बाड़े से जुड़े एक टर्मिनल ब्लॉक से सुरक्षित होते हैं, जो खुद ग्राउंडेड होता है।

डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सर्विसिंग के दौरान, जब कवर को हटा दिया गया है और केबल दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी पैनलबोर्ड में आमतौर पर कुछ जीवित हिस्से सामने आते हैं। कैनेडियन सेवा प्रवेश पैनलबोर्ड में मुख्य स्विच या परिपथ वियोजक एक सर्विस बॉक्स में स्थित होता है, बाड़े का एक भाग बाकी पैनलबोर्ड से अलग होता है, ताकि जब मुख्य स्विच या वियोजक को बंद किया जाए तो सर्विस करते समय कोई जीवित भाग सामने न आए। शाखा परिपथ। ]

वियोजक व्यवस्था
वियोजक आमतौर पर दो कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। यू.एस.-शैली के बोर्ड में, वियोजक पदों को प्रत्येक पंक्ति में ऊपर से नीचे तक बाएं से दाएं क्रमांकित किया जाता है। वियोजक पैनल के कई प्रतिस्पर्धी निर्माताओं के साथ यह नंबरिंग सिस्टम सार्वभौमिक है।

2- या 3-पोल कॉमन-ट्रिप वियोजक को प्रत्येक चरण में एक पोल रखने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक पंक्ति को एक अलग चरण (ए, बी, और सी नीचे) से खिलाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, स्थायी रूप से स्थापित बड़े उपकरणों को लाइन-टू-लाइन तार करना आम बात है। यह पैनल (दो-पोल) में दो स्लॉट लेता है और विभाजित चरण विद्युत शक्ति के लिए 240 वी का वोल्टेज देता है, या तीन चरण विद्युत शक्ति के लिए 208 वी।

आंतरिक
दाईं ओर की तस्वीर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित एक आवासीय सर्विस पैनलबोर्ड के इंटीरियर को दिखाती है। तीन सर्विस कंडक्टर- दो 'हॉट' लाइन और एक न्यूट्रल- को शीर्ष पर आते हुए देखा जा सकता है। तटस्थ तार सभी सफेद तारों के साथ तटस्थ बसबार से बाईं ओर जुड़ा हुआ है, और दो गर्म तार मुख्य वियोजक से जुड़े हैं। मुख्य वियोजक के नीचे मुख्य वियोजक और शाखा परिपथ वियोजकों के दो स्तंभों के बीच करंट ले जाने वाली दो बस बार हैं, जिनमें प्रत्येक संबंधित परिपथ के लाल और काले गर्म तार निकलते हैं। तीन तारों (गर्म काले, तटस्थ सफेद, और नंगे जमीन) को बाड़े के बाईं ओर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जो सीधे NEMA 5-15 विद्युत संदूक से जुड़ा होता है, जिसमें बिजली का तार लगा होता है। तटस्थ बस बार के नीचे आने वाले नंगे, फंसे हुए जमीनी तार को देखा जा सकता है।

बाईं ओर की तस्वीर एक दोहरे पैनल कॉन्फ़िगरेशन को दिखाती है: दाईं ओर एक मुख्य पैनल (सामने के कवर के साथ) और बाईं ओर एक उप-पैनल (कवर हटाए जाने के साथ)। उप-पैनल को दो बड़े गर्म तारों और पैनलों के शीर्ष के पास कोण वाली नाली के माध्यम से चलने वाले एक तटस्थ तार द्वारा खिलाया जाता है। यह कॉन्फ़िगरेशन वर्तमान यू.एस. नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के दो उल्लंघनों को प्रदर्शित करता है: मुख्य पैनल में ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं है (यहां इसे उप-पैनल के माध्यम से खिलाया जाता है) और उप-पैनल तटस्थ बार ग्राउंड बार से जुड़ा हुआ है (ये अलग होना चाहिए) पहली सेवा डिस्कनेक्ट होने के बाद बार, जो इस मामले में मुख्य पैनल है)।

फ्यूज बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स का एक सामान्य डिज़ाइन जो 1940 से 1965 तक निर्मित घरों में प्रदर्शित किया गया था, वह 60-एम्पी फ़्यूज़ बॉक्स था जिसमें शाखा परिपथ के लिए चार प्लग फ़्यूज़ (यानी एडिसन बेस) और एक या एक से अधिक फ़्यूज़ ब्लॉक शामिल थे जिनमें कार्ट्रिज फ़्यूज़ शामिल थे जैसे कि प्रमुख उपकरण परिपथ। [3] 1965 के बाद, तीन-तार (230 वी) सेवा के साथ अधिक पर्याप्त 100 ए पैनल आम हो गया; एक फ़्यूज़ बॉक्स में मुख्य शट-ऑफ़ के लिए फ़्यूज़ ब्लॉक और अलग-अलग परिपथ के लिए एक इलेक्ट्रिक रेंज परिपथ और कई प्लग फ़्यूज़ (एडिसन बेस या टाइप एस) हो सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम
यह तस्वीर यूनाइटेड किंगडम में एक विशिष्ट वितरण पैनल के इंटीरियर को दिखाती है। तीन आने वाले चरण तार पैनल के केंद्र में एक मुख्य स्विच के माध्यम से बसबारों से जुड़ते हैं। तटस्थ और पृथ्वी के लिए पैनल के प्रत्येक तरफ दो बसबार हैं। इनकमिंग न्यूट्रल पैनल के दाईं ओर निचले बसबार से जुड़ता है, जो ऊपर बाईं ओर न्यूट्रल बसबार से जुड़ा होता है। आने वाली पृथ्वी तार पैनल के बाईं ओर निचले बसबार से जुड़ती है, जो ऊपर दाईं ओर पृथ्वी बसबार से जुड़ी होती है। कवर को निचले-दाएं न्यूट्रल बार से हटा दिया गया है; बाईं ओर तटस्थ बार का कवर जगह पर है।

चरण बसबारों के बाईं ओर नीचे दो दो-ध्रुव आरसीबीओ और दो एकल-ध्रुव वियोजक हैं, एक अप्रयुक्त। तस्वीर में दो-पोल आरसीबीओ दो चरणों में जुड़े नहीं हैं, लेकिन चरण बसबारों के पीछे आपूर्ति-पक्ष तटस्थ कनेक्शन हैं। बसबारों के दाईं ओर एक सिंगल-पोल वियोजक, एक दो-पोल आरसीबीओ और तीन-पोल वियोजक हैं।

सचित्र पैनल में अप्रयुक्त स्थान का एक बड़ा सौदा शामिल है; यह संभावना है कि निर्माता एक ही चेसिस का उपयोग करके इस पैनल के 18- और 24-स्थिति वाले संस्करणों का उत्पादन करता है।

बड़े वाणिज्यिक, सार्वजनिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान सामान्यतः वितरण बोर्डों के साथ तीन चरण की आपूर्ति का उपयोग करते हैं जिनमें वियोजकों की जुड़वां लंबवत पंक्तियां होती हैं। बड़े प्रतिष्ठान अक्सर सहायक वितरण बोर्डों का उपयोग करेंगे।

दोनों ही मामलों में, लगभग 100 ए (सीयू) या 200 ए (वितरण बोर्ड) तक आपूर्ति संभालने वाले आधुनिक बोर्ड डीआईएन रेल माउंटिंग पर परिपथ वियोजक और आरसीडी का उपयोग करते हैं। एक अधिष्ठापन में मुख्य वितरण बोर्ड सामान्य रूप से एक मुख्य स्विच (अधूरा के रूप में जाना जाता है) प्रदान करेगा जो पूरी आपूर्ति के लिए चरण और तटस्थ रेखाओं को स्विच करता है। (n.b., एक अधूरे व्यक्ति को एक आइसोलेटर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, या बेचा जा सकता है, लेकिन यह समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से सख्त अर्थों में एक आइसोलेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।)

प्रत्येक चरण के लिए, एक बसबार के साथ बिजली की आपूर्ति की जाती है। विभाजित-चरण पैनलों में, अलग-अलग बसबारों को सीधे अधूरे से खिलाया जाता है, जो आरसीडी को परिपथ के समूहों की सुरक्षा के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। वैकल्पिक रूप से आरसीबीओ का उपयोग सिंगल परिपथ को ओवरकुरेंट और अवशिष्ट-वर्तमान दोनों सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

अन्य उपकरण, जैसे ट्रांसफार्मर (जैसे घंटी परिपथ के लिए) और संपर्ककर्ता (रिले; उदाहरण के लिए बड़ी मोटर या हीटिंग लोड के लिए) का भी उपयोग किया जा सकता है।

नए ब्रिटिश वितरण बोर्डों में सामान्यतः IP2X से जुड़े जीवित हिस्से होते हैं, भले ही सर्विसिंग के लिए कवर हटा दिया गया हो।

उपभोक्ता इकाइयाँ
यूनाइटेड किंगडम में, बीएस 7671 एक उपभोक्ता इकाई को "एक विशेष प्रकार के वितरण बोर्ड के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू परिसर में विद्युत ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण के लिए एक प्रकार का परीक्षण किया गया समन्वित विधानसभा शामिल है ..." इन प्रतिष्ठानों में आमतौर पर एकल होता है। 230 वी (नाममात्र मानक) पर चरण की आपूर्ति; ऐतिहासिक रूप से, उन्हें फ़्यूज़ बॉक्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पुरानी उपभोक्ता इकाइयाँ मिनी-परिपथ वियोजक (एमसीबी) के आगमन तक फ़्यूज़ का उपयोग करती थीं। एक मुख्य पैनल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य नए घरेलू सीयू में उपकरणों के लिए 6 से 24 तरीके हो सकते हैं (जिनमें से कुछ दो तरीकों पर कब्जा कर सकते हैं), और दो या दो से अधिक वर्गों में विभाजित हो जाएंगे (उदाहरण के लिए अलार्म आदि के लिए एक गैर-आरसीडी अनुभाग)। सॉकेट आउटलेट के लिए एक आरसीडी-संरक्षित खंड, और प्रकाश और अन्य अंतर्निर्मित उपकरणों के लिए एक आरसीडी-संरक्षित खंड)। आउटबिल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यमिक सीयू में आमतौर पर 1 से 4 तरीके और एक आरसीडी होता है।

हाल ही के (17वें संस्करण के वायरिंग नियम) सीयू में सॉकेट आउटलेट के अलावा किसी अन्य चीज के लिए सामान्य रूप से आरसीडी संरक्षित खंड नहीं होंगे, हालाँकि कुछ पुराने सीयू में आरसीडी के अधूरे फीचर होते हैं। 1990 से पहले, CU में RCD (और स्प्लिट बसबार) मानक नहीं थे। फ़्यूज़ बॉक्स आमतौर पर कार्ट्रिज या रीवायरेबल फ़्यूज़ का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई अन्य सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होता है, और बुनियादी 4-वे बॉक्स बहुत आम हैं। कुछ पुराने बक्से भूरे-काले बेक्लाइट से बने होते हैं, कभी-कभी लकड़ी के आधार के साथ। हालाँकि उनका डिजाइन ऐतिहासिक है, ये हाल ही में 1980 के दशक तक नए इंस्टाल के लिए मानक उपकरण थे, इसलिए ये बहुत आम हैं। इन बक्सों में फ़्यूज़होल्डर लाइव टर्मिनलों के साथ आकस्मिक संपर्क से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं।

लोकप्रिय 4-वे फ़्यूज़बॉक्स में आमतौर पर दो लाइटिंग और दो सॉकेट परिपथ होते थे, जिसमें सॉकेट परिपथ पर भारी या निरंतर भार जैसे विसर्जन हीटर और ओवन होते थे। यह व्यवस्था आज अनुशंसित अभ्यास नहीं है, लेकिन यह मौजूदा प्रतिष्ठानों के लिए आम है। अधिक तरीकों वाले बड़े बक्से में बड़े भार के लिए अलग फ़्यूज़ होंगे जैसे कि विसर्जन हीटर, ओवन और शॉवर।

लिगेसी फ़्यूज़बॉक्स
1950 से पहले के कुछ फ़्यूज़बॉक्स अभी भी सेवा में हैं। इनका सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि इन बक्सों पर खुले जीवित भाग आम हैं। वे जिन प्रतिष्ठानों की आपूर्ति करते हैं, वे विद्युत सुरक्षा के लिए आधुनिक मानकों को पूरा नहीं करेंगे। बहुत पुराने प्रतिष्ठानों की एक और विशेषता यह है कि प्रत्येक परिपथ के लिए दो फ़्यूज़ हो सकते हैं; एक लाइव पर और दूसरा निष्क्रिय पर। दुर्लभ उदाहरणों में, पुराने रिंग परिपथ का सामना प्रति रिंग 4 15 ए फ़्यूज़ से कम नहीं हो सकता है, एल और एन में से प्रत्येक पर एक, और यह रिंग के लिए दो फीड्स में से प्रत्येक के लिए डुप्लिकेट है।

निर्माता मतभेद
अधिकांश समय, पैनल और अंतःस्थापित वियोजक एक ही निर्माता द्वारा निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक निर्माता के पास एक या एक से अधिक प्रकार की "प्रणालियाँ" या वियोजक पैनल होते हैं, जो केवल उसी प्रकार के वियोजक को स्वीकार करते हैं। यूरोप में, आरोहण के लिए एक मानक डीआईएन रेल और एक मानक कट-आउट आकार अपनाने के बाद भी, यह एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि बसबार संयोजन की स्थितियाँ मानकीकृत नहीं हैं।

कुछ पैनल 1-इंच चौड़े (25 मिमी) वियोजकों का उपयोग स्पष्ट रूप से करते हैं। हालाँकि, एक निश्चित निर्माता विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि उनके उपकरण में कौन से उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं। इन समन्वायोजनों का परीक्षण किया गया है और एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। ऐसे उपकरणों को बदलने या जोड़ने से "ठीक होना होता है" परिणामस्वरूप अनपेक्षित या खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। निर्माताओं सहित जानकार स्रोतों से सलाह लिए बिना इस प्रकार के संस्थापन नहीं किये जाने चाहिए।

स्थान और नियुक्ति
सौंदर्यशास्र और सुरक्षा कारणों से, घरेलू परिपथ वियोजक पैनल और उपभोक्ता इकाइयाँ सामान्यतः बाहर की अलमारियों, परछत्ती, गैरेज या तहखाने में स्थित होती हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें एक इमारत के सौंदर्य तत्वों ( उदाहरण के लिए, एक कला संस्थापन के रूप में) के हिस्से के रूप में या आसानी से पहुँच योग्य स्थानों में भी चित्रित किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान यू.एस. भवन कोड स्नानगृह (या समान कक्ष), कपड़ों के लिए बनाई गई अलमारी में, या एक इलेक्ट्रीशियन के पैनल तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त स्थान में एक पैनल के संस्थापन पर रोक लगाते हैं। बाहर एक खतरनाक वातावरण में या अन्य असामान्य स्थानों जैसी विशिष्ट स्थितियों में संस्थापन के लिए विशेष उपकरणों और अधिक सख्त संस्थापन पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है।

वितरण बोर्डों को तीन चरण या एकल चरण और सामान्य या आपातकालीन विद्युत-शक्ति के लिए या अन्य पैनलों की आपूर्ति के लिए वितरण पैनल, प्रकाश के लिए प्रकाश पैनल, उपकरण और अभिग्राहियों के लिए विद्युत पैनल और ऐसे अन्य विशेष उपयोगों द्वारा नियोजित किया जा सकता है। ये पैनल सम्पूर्ण इमारत में इमारत के एक हिस्से की सेवा करने वाले बिजली-प्रकोष्ठों में स्थित होते हैं।

सिनेमाघर की प्रकाश-व्यवस्था
सिनेमाघर में, प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ (प्रकाश-मंदक रैक) के रूप में जाने जाने वाला एक विशेष पैनल का उपयोग मंच के प्रकाश उपकरणों को आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक अमेरिकी शैली की प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ में 208वाई/120 वोल्ट 3-चरण निवेश होता है। प्रकोष्ठ में केवल परिपथ वियोजकों के स्थान पर प्रत्येक चरण परिपथ के लिए अपने स्वयं के परिपथ वियोजक के साथ एक ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश-मंदक होता है। इसे प्रकाश-मंदक-प्रति-परिपथ व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। प्रकाश-मंदकों को तीन आगमी चरणों में समान रूप से विभाजित किया गया है। एक 96 प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ में, चरण A पर 32 प्रकाश-मंदक, चरण B पर 32 प्रकाश-मंदक और चरण C पर 32 प्रकाश-मंदक होते हैं, जिससे प्रकाश-भार को यथासंभव समान रूप से प्रसारित किया जा सके। भवन में आपूर्ति ट्रांसफार्मर से विद्युत-शक्ति निवेश के अतिरिक्त,डीएमएक्स-512 जैसे नियंत्रण प्रोटोकॉल में प्रकाश डेस्क से एक नियंत्रण केबल सूचना को प्रकाश-मंदकों तक पहुँचाती है। इस सूचना में प्रत्येक चैनल के लिए प्रकाश स्तर की जानकारी सम्मिलित होती है, जिसके द्वारा यह ये नियंत्रित करता है कि शो के प्रकाश परिवर्तन (प्रकाश संकेत) के दौरान और किस क्षीण समय पर, कौन से प्रकाश-मंदक परिपथ अन्दर आते हैं और कौन से बाहर जाते हैं।

वितरण बोर्ड सतह-आरोहित या फ्लश हो सकते हैं। पूर्व-व्यवस्था बाद के दिनों में तार-बंधन में आसान परिवर्तन या संयोजन प्रदान करती है, लेकिन बाद वाली व्यवस्था विशेष रूप से आवासीय अनुप्रयोग के लिए साफ-सुथरी हो सकती है। वितरण बोर्ड को एक दीवार में लगाने में एक अन्य समस्या यह है कि यदि दीवार ठोस है, तो अधिक ईंटों या खण्डों को हटाने की आवश्यकता हो सकती है, सामान्यतः इस कारण से, निमज्जित (धँसे हुए) बोर्ड नई-निर्माण परियोजनाओं पर केवल तभी स्थापित किया जाते हैं, जब इनके लिए दीवार में आवश्यक स्थान बनाया जा सकता है।

यह भी देखें

 * परिपथ की कुल सीमाएँ
 * उपभोक्ता इकाई
 * विद्युत स्विचबोर्ड
 * विद्युत-मापी
 * विद्युत बसबार प्रणाली
 * स्विचगियर