सर्वर कक्ष

सर्वर कक्ष एक कक्ष है, जो सामान्यतौर पर वातानुकूलित होता है, जो कंप्यूटर सर्वर के निरंतर संचालन के लिए समर्पित होता है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित एक पूरी इमारत या स्टेशन एक डेटा सेंटर है।

सर्वर कक्ष में कंप्यूटर सामान्यतौर पर नेतृत्वहीन प्रणाली होते हैं जिन्हें केवीएम स्विच या दूरस्थ प्रशासन सॉफ्टवेयर जैसे सुरक्षित कवच, वीएनसी और दूरस्थ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूरस्थ रूप से संचालित किया जा सकता है।

जलवायु उन कारकों में से एक है जो एक सर्वर कक्ष की ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करता है। उन क्षेत्रों में जहां जलवायु शीतलन और नवीकरणीय विद्युत् की पर्याप्तता अनुकूल होती है, पर्यावरणीय प्रभाव अधिक सीमित होंगे। इस प्रकार, कनाडा, फ़िनलैंड, स्वीडन, और स्विट्जरलैंड जैसे अनुकूल परिस्थितियों वाले देश वहां सर्वर कक्ष स्थापित करने के लिए संस्थाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

रूप-रेखा पर विचार
एक सर्वर या कंप्यूटर कक्ष का निर्माण करने के लिए पाँच मुख्य रूप-रेखा संबंधी विचारों पर विस्तृत ध्यान देने की आवश्यकता होती है:

 स्थान 

कक्ष की सामग्री के विन्यास पर विचार करने से पहले, कंप्यूटर या सर्वर कक्ष का स्थान पहला विचार है। अधिकांश रचनाकार इस बात से सहमत हैं कि, जहाँ तक संभव हो, कंप्यूटर कक्ष वहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए जहाँ कक्ष की एक दीवार इमारत की बाहरी दीवार हो क्योंकि बाहरी दीवारें अक्सर काफी नम हो सकती हैं और इसमें पानी के पाइप हो सकते हैं जो फट सकते हैं और उपकरणों को भीगों सकते हैं।ऊपरी मंजिलों में छतों की दरार और बेसमेंट में बाढ से बचना है और बाहरी खिड़कियों से बचने का मतलब सुरक्षा जोखिम और टूटने से बचना है। इसलिए सबसे उपयुक्त, सर्वर कक्ष केंद्रीय रूप से स्थित होने चाहिए क्योंकि केंद्र में समानांतर केबलिंग समिल्लित होती है जो इस कक्ष से दूसरे कक्ष में उपकरणों तक फैली हुई है। यदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर कक्ष संभव नहीं है, तो प्रत्येक मंजिल पर सर्वर अलमारी एक विकल्प हो सकता है। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर, नेटवर्क और फोन उपकरण अलमारी में रखे जाते हैं और प्रत्येक अलमारी को एक दूसरे के ऊपर फर्श पर रखा जाता है, जहां वे कार्य करते हैं।

बाहरी दीवारों के जोखिम के अतिरिक्त, रचनाकारों को कंप्यूटर कक्ष के निकट विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के किसी भी संभावित स्रोत का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के कक्षों को डिजाइन करने का मतलब है रेडियो ट्रांसमीटर और बिजली संयंत्रों या लिफ्ट कक्ष आदि से बिजली के हस्तक्षेप को दूर रखना।

अन्य भौतिक रूप-रेखा पर विचार कक्ष के आकार, दरवाजे के आकार और उपकरण को अंदर और बाहर लाने के लिए रैंप से लेकर केबल संगठन, भौतिक सुरक्षा और रखरखाव पहुंच तक समिल्लित हैं।

वातानुकूलित
कंप्यूटर उपकरण गर्मी उत्पन्न करते हैं, और गर्मी, नमी और धूल के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन बहुत अधिक लचीलापन और विफलता आवश्यकताओं की भी आवश्यकता होती है। सख्त सहनशीलता के भीतर एक स्थिर तापमान और नमी बनाए रखना आईटी प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिकांश सर्वर कक्ष में अत्यधिक नियंत्रित वातानुकूलित तंत्र स्थापित होते हैं, जिसे परिशुद्धता वातानुकूलित तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रणालियां तापमान, नमी और कण निस्पंदन को दिन में 24 घंटे सख्त सहनशीलता के भीतर नियंत्रित करती हैं और दूर से निगरानी की जा सकती हैं। जब सर्वर कक्ष के भीतर स्थितियाँ निर्धारित सहनशीलता से बाहर जाती हैं तो उनके पास अंतर्निहित स्वचालित सतर्क हो सकते हैं।

अधिकांश कंप्यूटर या सर्वर कक्ष के लिए वातानुकूलित रूप-रेखा रचना विभिन्न रूप-रेखा विचारों के आधार पर अलग-अलग हो सकते है, लेकिन वे सामान्यतौर पर दो प्रकारों अप-फ्लो और डाउन-फ्लो विन्यास में से एक होते हैं।

ऊपरी वातानुकूलित प्रवाह

इस प्रकार का वातानुकूलित हवा नियंत्रक इकाई के सामने की ओर हवा खींचता है, ऊष्मा विनियमक पर हवा को ठंडा करता है, फिर ठंडी हवा को ऊपर या नलिका के माध्यम से वितरित करता है। यह वातानुकूलित रूप-रेखा प्राचीन तरीकों से सुसज्जित कंप्यूटर कक्षों जैसे उठे हुए फर्श या तो अपर्याप्त गहराई के हो या बिना किसी गहराई के कक्षों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।

नीचे की ओर वातानुकूलित प्रवाह
सामान्यतौर पर, इस प्रकार की वातानुकूलित इकाई हवा को हवा नियंत्रक इकाई के शीर्ष में खींचती है, ऊष्मा विनियमक हवा को ठंडा करती है, फिर नीचे से हवा को फर्श के रिक्त स्थान में वितरित करती है। इस वातानुकूलित हवा को तब पूर्वकल्पित रूप से रखे गए फर्श ग्रिल्स और उसके बाद उपकरण रैक के माध्यम से सर्वर कक्ष में प्रवाह किया जाता है। ये प्रणालियाँ नए कार्यालय भवनों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं जहाँ सर्वर कक्ष की रचना कंप्यूटर रैक में नलिकाओं के लिए उपयुक्त उठे हुए फर्श को समिल्लित कर सकता है।

गर्म गैलरी / ठंडी गैलरी
गर्म गैलरी / ठंडी गैलरी रूप-रेखा हर दूसरी पंक्ति की आगे की दिशा को बदलता है ताकि दो पंक्तियाँ एक-दूसरे के आमने सामने हो और अगली पंक्ति में उनकी पीठ हो। यह रैक की एक पंक्ति के गर्म निकास को आसन्न पंक्ति के शीतलन अन्तर्ग्रहण में सोखे जाने से बचाता है। वातानुकूलित नलिकाएं या निकास दो अग्रभाग के बीच स्थित हैं क्योंकि अधिकांश उपकरण आगे से पीछे की ओर निकलते हैं। बिना बंद गर्म गलियारे / ठंडे गलियारे की रूप-रेखा की एक कमी यह है कि उपकरण के बाहर गर्म और ठंडी हवा के अनियंत्रित या उपमार्ग मिश्रण की अत्यधिक मात्रा है।

गैलरी की रोकथाम

गैलरी के नियंत्रण रूप-रेखा में एक संलग्न स्थान बनाने के लिए गलियारे में से एक दीवार, छत और प्रवेश द्वार से घिरा हुआ है। गलियारे की रोकथाम गर्म और ठंडी हवा के उपमार्ग मिश्रण की अनुमति नहीं देती है। यह सभी ठंडे से गर्म हवा के परिवर्तन को उपकरण के अंदर होने के लिए मजबूर करता है। खुले रैक स्लॉट या अन्य वायु प्रवाह लीक से बचने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है ताकि रैक के सामने निहित गलियारे की एक सतत दीवार बन सके।

 तरल शीतलन और ऊर्जा दक्षता 

लिक्विड कूलिंग तकनीकों को अपनाने से अत्यधिक कुशल सर्वर कक्ष डिज़ाइन की अनुमति मिली है। जब लिक्विड कूलिंग तकनीकों को लागू किया जाता है, तो सर्वर कक्ष ऊर्जा की खपत करने वाले वातानुकूलित तंत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके बजाय, सभी गर्मी तरल में कैद हो जाती है, जिसे एक साधारण और कुशल ड्राई कूलर से खारिज किया जा सकता है।

तरल का उपयोग करने का एक अन्य कारक गर्मी के पुन: उपयोग की संभावना है। सर्वर कक्ष धीरे-धीरे हीटिंग तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और एक ही कमरे के भीतर एकीकृत हो गए हैं, या पानी के सर्किट के माध्यम से इमारतों की उपयोगिता स्थान से जुड़े हुए हैं। यह हीटिंग इंस्टॉलेशन को हीटिंग के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने से पहले सर्वर हीट का उपयोग करने की अनुमति देता है। पुन: उपयोग परिदृश्यों के लिए पर्याप्त तापमान स्तर उत्पन्न करने के लिए तापमान श्रृंखला सिद्धांतों को धीरे-धीरे अपनाया जाता है।

अग्नि सुरक्षा
अग्नि सुरक्षा प्रणाली का मुख्य लक्ष्य शुरुआती चरणों में आग का पता लगाना और चेतावनी देना होना चाहिए, फिर व्यापार के प्रवाह को बाधित किए बिना और सुविधा में कर्मियों को धमकाने के बिना आग पर काबू पाना चाहिए। जब तक सर्वर कक्ष रहे हैं तब तक सर्वर कक्ष फायर सप्रेशन तकनीक आसपास रही है। परंपरागत रूप से, अधिकांश कंप्यूटर कमरों में हेलोमीथेन गैस का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह पर्यावरण के अनुकूल (ओजोन क्षरण) और मनुष्यों के लिए असुरक्षित दिखाया गया है। आधुनिक कंप्यूटर कमरे नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाईऑक्साइड  जैसी अक्रिय गैसों के संयोजन का उपयोग करते हैं। अन्य समाधानों में FM200 जैसे स्वच्छ रासायनिक एजेंट और हाइपोक्सिया (पर्यावरणीय) वायु समाधान शामिल हैं जो ऑक्सीजन के स्तर को नीचे रखते हैं। डेटा केबल और कॉर्ड हीट जनरेशन के कारण आग को फैलने से रोकने के लिए, संगठनों ने फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन टयूबिंग के साथ लेपित प्लेनम केबल का भी उपयोग किया है। यह प्लास्टिक गर्मी उत्पादन को कम करता है और भौतिक धातु को कुशलता से सुरक्षित रखता है।

भविष्य प्रूफिंग
जैसे-जैसे संगठन विकसित होते हैं और बढ़ते हैं और जैसे-जैसे तकनीक बदलती है, सर्वर कक्ष की मांग लगातार बदल रही है। कंप्यूटर कक्ष डिजाइन का एक अनिवार्य हिस्सा भविष्य का प्रमाण है ताकि न्यूनतम प्रयास के साथ नई आवश्यकताओं को समायोजित किया जा सके।

जैसे-जैसे कंप्यूटिंग आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वैसे-वैसे सर्वर कक्ष की पावर और कूलिंग आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। एक मोटे गाइड के रूप में, स्थापित किए गए प्रत्येक अतिरिक्त 100 kW उपकरण के लिए, इसे ठंडा करने के लिए अतिरिक्त 30 kW बिजली की आवश्यकता होती है। नतीजतन, वातानुकूलित डिजाइनों को शुरू से ही मापनीयता डिजाइन करने की आवश्यकता होगी।

अंतरिक्ष का निर्धारण करते समय सर्वर कक्ष में रैक का चुनाव सामान्यतौर पर प्रमुख कारक होता है। कई संगठन अपने स्थान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए टेलीफोन कंपनी रैक या संलग्न कैबिनेट का उपयोग करते हैं। आज, उन सर्वरों के साथ जो एक- रैक इकाई |रैक-यूनिट (1U) उच्च और नए ब्लेड सर्वर हैं, एक एकल 19 इंच का रैक|19- या 23-इंच रैक 42 से सैकड़ों सर्वरों को कहीं भी समायोजित कर सकता है।

अतिरेक
यदि सर्वर कक्ष में कंप्यूटर तंत्र महत्वपूर्ण मिशन  हैं, तो एकल बिंदु की विफलता और सामान्य-मोड विफलताओं को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वांछित अतिरेक का स्तर कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे कि क्या संगठन फेलओवर तंत्र के सक्रिय होने पर रुकावट को सहन कर सकता है, या उन्हें बिना किसी व्यावसायिक प्रभाव के सहज होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर अतिरेक के अलावा, यहाँ मुख्य विचार फेलओवर बिजली आपूर्ति और कूलिंग का प्रावधान है।

यह भी देखें

 * उपकरण कमरा
 * सुविधा प्रबंधन
 * सर्वर फार्म
 * माइक्रोडाटासेंटर
 * डेटा सेंटर