ऊर्जा अनुश्रवण और लक्ष्यीकरण

ऊर्जा अनुश्रवण और लक्ष्यीकरण (एम एंड टी) मानक प्रबंधन स्वयंसिद्ध पर आधारित एक ऊर्जा दक्षता तकनीक है जिसमें कहा गया है कि "आप वह प्रबंधित नहीं कर सकते जो आप माप नहीं सकते"। एम एंड टी तकनीकें ऊर्जा प्रबंधकों को परिचालन प्रथाओं, ऊर्जा प्रबंधन परियोजनाओं के परिणामों और ऊर्जा उपयोग के स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जो एक निश्चित अवधि में अपेक्षित है। महत्वपूर्ण रूप से, वे उपकरण की खराबी, संचालिका त्रुटि, अवांछित उपयोगकर्ता व्यवहार, प्रभावी रखरखाव की कमी और इस तरह की वजह से होने वाली अप्रत्याशित अतिरिक्त खपत की प्रारंभिक चेतावनी भी देते हैं।

एम एंड टी की नींव प्रासंगिक ड्राइविंग कारकों (एचवीएसी उपकरण, उत्पादन हालांकि, मौसम, अधिभोग, उपलब्ध दिन के उजाले, आदि) पर आधारित है। यह व्यापार प्रबंधकों की सहायता के लिए ऊर्जा खपत के सामान्य संबंधों को निर्धारित करने में निहित है और इसका लक्ष्य है:


 * अत्यधिक ऊर्जा उपयोग को पहचानें और व्याख्या करें
 * ऐसे उदाहरणों का पता लगाएं जब खपत अप्रत्याशित रूप से आमतौर पर होने वाली तुलना में अधिक या कम हो
 * ऊर्जा खपत प्रवृत्तियों की कल्पना करें (दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी, परिचालन ...)
 * व्यवसाय में परिवर्तन की योजना बनाते समय भावी ऊर्जा उपयोग और लागत निर्धारित करें
 * व्यर्थ ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्रों का निदान करें
 * निरीक्षण करें कि कैसे संबंधित ड्राइविंग कारकों में परिवर्तन ऊर्जा दक्षता को प्रभावित करते हैं
 * ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए प्रदर्शन लक्ष्यों का विकास करना
 * ऊर्जा की खपत को एक निश्चित लागत के रूप में स्वीकार करने के बजाय उसे प्रबंधित करें

अंतिम लक्ष्य उन्नत ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा प्रबंधन नियंत्रण के माध्यम से ऊर्जा की लागत को कम करना है। अन्य लाभों में आम तौर पर संसाधन दक्षता में वृद्धि, बेहतर उत्पादन बजट और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी शामिल है।

इतिहास
एम एंड टी एक स्थापित तकनीक है जिसे पहली बार 1980 के दशक में यूके में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था और तब से यह पूरे यूरोप में फैल गया है। ये प्रौद्योगिकियां अब अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रही हैं।

लक्ष्य और लाभ
1980 के दशक से कार्यान्वित कई एम एंड टी परियोजनाओं की अवधि में, निश्चित संख्या में लाभ आवर्ती साबित हुए हैं:


 * ऊर्जा लागत बचत: कार्बन ट्रस्ट के अनुसार आम तौर पर मूल ऊर्जा खर्च का 5%।कार्बन ट्रस्ट ने 1000 से अधिक छोटे व्यवसायों का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि औसतन एक संगठन 5% बचा सकता है। [1]
 * जीएचजी उत्सर्जन में कमी: ऊर्जा की कम खपत से उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलती है
 * वित्त पोषण: मापी गई ऊर्जा कटौती ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने में सहायता करती है
 * बेहतर उत्पाद और सेवा लागत: सब-मीटरिंग एक उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच ऊर्जा बिल के विभाजन की अनुमति देती है, और उत्पादन लागत के रूप में इसकी गणना की जा सकती है
 * बेहतर बजट: उदाहरण के लिए, एम एंड टी तकनीक व्यवसाय में बदलाव के मामले में ऊर्जा व्यय की भविष्यवाणी करने में सहायता कर सकती है
 * अपशिष्ट से बचाव: किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा की बर्बादी का निदान करने में सहायता करता है।

मुख्य सिद्धांत
अनुश्रवण और लक्ष्य निर्धारण तकनीकें तीन मुख्य सिद्धांतों पर निर्भर करती हैं, जो एक निरंतर प्रतिक्रिया चक्र बनाते हैं, इसलिए ऊर्जा उपयोग के नियंत्रण में सुधार करते हैं।

अनुश्रवण
ऊर्जा उपयोग निगरानी, ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक आधार स्थापित करने का ज्ञान और स्थापित पैटर्न से विचलन की व्याख्या करना। इसका प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक जांच (उत्पादन, मौसम, आदि) के दौरान पहचान किए गए कुछ ड्राइविंग कारकों के साथ ऊर्जा खपत पर सभी आवश्यक डेटा प्रदान करके उक्त पैटर्न को बनाए रखना है।

रिपोर्टिंग
अंतिम सिद्धांत वह है जो ऊर्जा के उपयोग, लक्ष्यों की प्राप्ति और बचत के सत्यापन के निरंतर नियंत्रण को सक्षम बनाता है: रिपोर्ट उपयुक्त प्रबंधकों को जारी की जानी चाहिए। यह बदले में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले निर्णयों और कार्यों की अनुमति देता है, साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति की पुष्टि या इनकार करने की अनुमति देता है।

प्रक्रियाएं
एम एंड टी उपायों को स्वयं लागू करने से पहले, कुछ प्रारंभिक कदम आवश्यक हैं। सबसे पहले, साइट पर मौजूद प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं की पहचान की जानी चाहिए। आम तौर पर, अधिकांश ऊर्जा खपत कुछ प्रक्रियाओं में केंद्रित होती है, जैसे हीटिंग, या कुछ मशीनरी। इसके लिए आम तौर पर इमारत और उपकरणों के एक निश्चित सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है ताकि उनकी ऊर्जा खपत के स्तर का अनुमान लगाया जा सके।

यह निर्धारण करना भी आवश्यक है कि खपत का उचित विश्लेषण करने के लिए अन्य मापों की क्या आवश्यकता होगी। इस डेटा का उपयोग ऊर्जा की खपत के चार्ट के लिए किया जाएगा: ये अंतर्निहित कारक हैं जो खपत को प्रभावित करते हैं, अक्सर उत्पादन (उद्योग प्रक्रियाओं के लिए) या बाहरी तापमान (हीटिंग प्रक्रियाओं के लिए), लेकिन इसमें कई अन्य चर शामिल हो सकते हैं।

एक बार मापे जाने वाले सभी चर स्थापित हो गए हैं और आवश्यक मीटर स्थापित हो गए हैं, इसलिए एम एंड टी प्रक्रियाओं को आरंभ करना संभव है।

उपाय
पहला कदम विभिन्न मीटरों से डेटा संकलित करना है। कम लागत वाली ऊर्जा फीडबैक डिस्प्ले उपलब्ध हो गई हैं। जिस आवृत्ति पर डेटा संकलित किया जाता है वह वांछित रिपोर्टिंग अंतराल के अनुसार भिन्न होता है, लेकिन हर 30 सेकंड में एक बार हर 15 मिनट में एक बार जा सकता है। कुछ माप सीधे मीटर से लिए जा सकते हैं, अन्य की गणना की जानी चाहिए। इन विभिन्न मापों को अक्सर धाराएँ या चैनल कहा जाता है।

ड्राइविंग कारक जैसे उत्पादन या डिग्री दिन भी धाराएं बनाते हैं और मिलान करने के लिए अंतराल पर एकत्र किए जाने चाहिए।

आधार-रेखा को परिभाषित करें
सामान्य खपत आधार-रेखा को परिभाषित करने के लिए संकलित डेटा को चार्ट पर प्लॉट किया जाना चाहिए। उत्पादन, लागत, और मूल्य निर्धारण या पहले पहचाने गए किसी अन्य चर के खिलाफ खपत दरों को स्कैटर प्लॉट में प्लॉट किया जाता है, और सबसे अच्छी फिट लाइन की पहचान की जाती है। यह ग्राफ़ व्यवसाय के औसत ऊर्जा प्रदर्शन की छवि है, और बहुत सारी जानकारी देता है:

एम एंड टी प्रयोजनों के लिए ढलान का उपयोग अक्सर नहीं किया जाता है। हालांकि, एक उच्च वाई-अवरोधन का मतलब यह हो सकता है कि प्रक्रिया में कोई दोष है, जिससे यह बिना किसी प्रदर्शन के बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है, जब तक कि विशिष्ट विशिष्ट विशेषताएं न हों जो उच्च आधार भार का कारण बनती हैं। दूसरी ओर, बहुत बिखरे हुए बिंदु, ऊर्जा खपत की भिन्नता में खेलने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों को दर्शा सकते हैं, जो पहले स्थान पर प्लॉट किए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पर नियंत्रण की कमी का चित्रण भी हो सकता है।
 * Y-अवरोधन चर के अभाव में न्यूनतम खपत देता है (कोई उत्पादन, लागत और मूल्य निर्धारण, शून्य डिग्री दिन-दिन...) यह सिस्टम का बेस लोड है, न्यूनतम खपत जब यह काम नहीं कर रहा है।
 * ढलान खपत और पहले पहचाने गए चर (गणित) के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रक्रिया की दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है।
 * बिखराव परिचालन कारकों के साथ खपत की परिवर्तनशीलता की डिग्री है।

मॉनीटर विविधताएं
अगला कदम अपेक्षित खपत और वास्तविक मापी गई खपत के बीच अंतर की अनुश्रवण करना है। इसके लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक नियंत्रण चार्ट है, जो अंतरों का संचयी योग है। इसमें पहले अपेक्षित और वास्तविक प्रदर्शनों के बीच अंतर की गणना करना शामिल है (सबसे अच्छी फिट लाइन जिसे पहले पहचाना गया था और स्वयं अंक)।

CUSUM को एक नए चार्ट पर समय के विरुद्ध प्लॉट किया जा सकता है, जो तब ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञ के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करता है। शून्य के आस-पास बिखरी भिन्नताओं का आमतौर पर मतलब होता है कि प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है। चिह्नित बदलाव, लगातार बढ़ते या घटते हुए आमतौर पर प्रक्रिया की स्थितियों में संशोधन को दर्शाते हैं।

नियंत्रण चार्ट ग्राफ के मामले में, ढलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह प्राप्त बचत का मुख्य संकेतक है। एक ढलान का लगातार नीचे जाना स्थिर बचत को दर्शाता है। ढलान में कोई भी बदलाव प्रक्रिया में बदलाव का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, दाईं ओर के ग्राफ़ में, पहले खंड ने कोई बचत नहीं होने का संकेत दिया। हालांकि, सितंबर में (पीली रेखा की शुरुआत), एक ऊर्जा दक्षता उपाय लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि बचत होने लगती है। हरी रेखा बचत में वृद्धि को इंगित करती है (जैसा कि ढलान तेज होता जा रहा है), जबकि लाल रेखा को नवंबर में होने वाली प्रक्रिया में संशोधन को प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि बचत में थोड़ी कमी आई है।

====कारणों की पहचान करें ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञ, भवन प्रबंधकों के सहयोग से, नियंत्रण चार्ट ग्राफ़ को समझेंगे और खपत में भिन्नता के कारणों की पहचान करेंगे। यह व्यवहार में बदलाव, प्रक्रिया में संशोधन, विभिन्न बाहरी स्थितियों आदि हो सकता है। इन परिवर्तनों की अनुश्रवण की जानी चाहिए और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने और बढ़ाने और बुरे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कारणों की पहचान की जानी चाहिए।

लक्ष्य निर्धारित करें
एक बार आधार रेखा स्थापित हो जाने के बाद, और ऊर्जा खपत में भिन्नता के कारणों की पहचान हो जाने के बाद, भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का समय आ गया है। अब इस सारी जानकारी के साथ, लक्ष्य अधिक यथार्थवादी हैं, क्योंकि वे भवन की वास्तविक खपत पर आधारित हैं। लक्ष्यीकरण में दो मुख्य भाग होते हैं: वह उपाय जिससे खपत को कम किया जा सकता है, और वह समय सीमा जिसके दौरान संपीड़न प्राप्त किया जाएगा।

एक अच्छा प्रारंभिक लक्ष्य चरण 2 के दौरान पहचानी जाने वाली सबसे उपयुक्त रेखा है। यह रेखा औसत ऐतिहासिक प्रदर्शन दर्शाती है। इसलिए, सभी खपत को ऐतिहासिक औसत से नीचे या उसके बराबर रखना एक साध्य लक्ष्य है, फिर भी एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि इसमें उच्च खपत की चोटियों को समाप्त करना शामिल है।

कुछ कंपनियां, जैसा कि वे अपनी ऊर्जा खपत में सुधार करती हैं, वे अपने औसत प्रदर्शन को अपने ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ में लाने का निर्णय भी ले सकती हैं। यह कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माना जाता है।

परिणामों की अनुश्रवण करें
यह हमें चरण 1 पर वापस लाता है: खपत को मापें। एम एंड टी की विशेषताओं में से एक यह है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके प्रदर्शन में लगातार सुधार करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। एक बार जब लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं और वांछित उपाय लागू हो जाते हैं, तो शुरू से ही प्रक्रिया को दोहराना सुनिश्चित करता है कि प्रबंधकों को उपायों की सफलता या विफलता के बारे में पता है, और फिर आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं।

उदाहरण
एम एंड टी एप्लिकेशन की कुछ विशेषताओं के साथ एक उदाहरण एएसयू कैंपस मेटाबॉलिज्म है, जो एक सार्वजनिक वेब साइट पर एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय  की सुविधाओं के लिए वास्तविक समय और ऐतिहासिक ऊर्जा उपयोग और उत्पादन डेटा प्रदान करता है। कई उपयोगिताएँ ग्राहकों को विद्युत अंतराल डेटा अनुश्रवण सेवाएँ भी प्रदान करती हैं। Xcel Energy एक निवेशक के स्वामित्व वाली उपयोगिता का एक उदाहरण है जो Xcel Energy के उत्पाद नाम InfoWise के तहत अपने ग्राहकों को बिजली और प्राकृतिक गैस अनुश्रवण सेवाएं प्रदान करती है। जिसे पावर टेकऑफ़ द्वारा प्रशासित किया जाता है, एक तीसरे पक्ष का साथी।

यह भी देखें

 * बिल्डिंग ऑटोमेशन
 * मांग की प्रतिक्रिया
 * उर्जा संरक्षण
 * ऊर्जा प्रबंधन सॉफ्टवेयर
 * गृह ऊर्जा मॉनिटर
 * गैर दखलंदाजी लोड अनुश्रवण