तार प्रबंधन

केबल प्रबंधन एक संलग्नक (विद्युत) या एक स्थापना में विद्युत केबल या ऑप्टिकल केबल के प्रबंधन को संदर्भित करता है। शब्द उत्पादों, कारीगरी या योजना के लिए प्रयोग किया जाता है। केबल आसानी से उलझ सकते हैं, जिससे उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी जिसके परिणामस्वरूप डिवाइस गलती से अनप्लग हो जाते हैं क्योंकि कोई केबल को स्थानांतरित करने का प्रयास करता है। ऐसे मामलों को केबल स्पेगेटी के रूप में जाना जाता है, और किसी भी प्रकार की समस्या का निदान और ऐसे बाड़ों के भविष्य के अपडेट बहुत मुश्किल हो सकते हैं।

केबल प्रबंधन स्थापना के दौरान केबलों का समर्थन करता है और शामिल करता है, और बाद में रखरखाव या केबल सिस्टम में परिवर्तन को आसान बनाता है। केबल ट्रे, केबल लैडर और केबल बास्केट जैसे उत्पादों का उपयोग केबलिंग मार्गों के माध्यम से केबल को सहारा देने के लिए किया जाता है।

केबल चयन
केबलों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है; उदाहरण के लिए, समानांतर एटीए ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिबन केबल कंप्यूटर के अंदर एयरफ्लो को बाधित कर सकते हैं, जिससे केस पंखे कम प्रभावी हो जाते हैं; अधिकांश सैटा केबल अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं और इसलिए यह समस्या नहीं होती है।

केबल लेबलिंग
केबल का कलर-कोडिंग कभी-कभी यह ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कौन सा है। उदाहरण के लिए, एटीएक्स बिजली आपूर्ति से निकलने वाले तार वोल्टेज द्वारा रंग-कोडित होते हैं। केबल रन का दस्तावेजीकरण और लेबलिंग, संबंधित केबलों को केबल संबंधों, केबल लेसिंग, रबर बैंड या अन्य माध्यमों से एक साथ बांधना, उन्हें केबल गाइड के माध्यम से चलाना, और उन्हें दीवारों पर क्लिप करना या स्टेपल करना उन्हें व्यवस्थित रखने के अन्य सामान्य तरीके हैं। ऊंचाई से गिरना  के ऊपर, हुक या केबल ट्रे का उपयोग केबलों को व्यवस्थित करने और उन्हें विद्युत हस्तक्षेप से बचाने के लिए किया जाता है

थिकनेट जैसे केबलों के लिए योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कोनों के चारों ओर आसानी से नहीं झुकते हैं और फाइबर ऑप्टिक जो एक बार कटने के बाद बहुत मुश्किल होता है।

केबल तनाव से राहत
केबल तनाव राहत लचीली विद्युत केबलों, विद्युत तारों, विद्युत नाली और वायवीय ट्यूब के लिए एक यांत्रिक सुरक्षा है। इसे यूरोपीय मानक EN 62444 (पूर्व में EN 50262) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ).

एक तनाव राहत घटक के साथ, एक लचीली विद्युत लाइन और उसके कनेक्शन पोर्ट के बीच का कनेक्शन तनाव (यांत्रिकी) से सुरक्षित है। आमतौर पर, लाइनों को प्लास्टिक या धातु से बने सिंगल केबल क्लैम्प्स में जकड़ कर तय किया जाता है। एक अन्य संभावना तथाकथित कॉर्ड ग्रिप्स का उपयोग करना है जिसमें बुने हुए तार के तार होते हैं जो केबलों के चारों ओर एक पकड़ रखते हैं। एक अधिक केबल-अनुकूल विकल्प सामान्य केबल संबंधों का उपयोग करके विशेष तनाव राहत प्लेटों से लाइनें जोड़ना है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के मामले में ये तनाव राहत प्लेटें भी लागत प्रभावी होती हैं क्योंकि पैकिंग घनत्व (अर्थात् एक प्लेट पर तय की जाने वाली लाइनों की संभावित संख्या) सामान्य केबल क्लैम्प्स की तुलना में बहुत अधिक होती है जो आमतौर पर एक सिंगल लाइन को पकड़ने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं।

इसके अलावा, जब अलग-अलग व्यास वाली रूटिंग लाइनों की बात आती है, तो अधिकांश उपलब्ध केबल क्लैंप बहुत लचीले नहीं होते हैं। यह उच्च अधिग्रहण और भंडारण लागत का कारण बनता है। लाइनों की बिछाने की लंबाई के आधार पर एकल केबल क्लैंप की स्थापना में बहुत अधिक समय लग सकता है। तनाव राहत प्लेट इसलिए एक अधिक लचीला समाधान है जो अलग-अलग व्यास के साथ कई लाइनों के समानांतर रूटिंग की अनुमति देता है।

कनेक्टर से अनप्लगिंग या गलती से बाहर निकलने से रोकने के लिए सॉकेट या बंदरगाहों में प्लग किए गए विद्युत लाइनों को समाप्त करने के लिए अक्सर तनाव से राहत की आवश्यकता होती है। किस बिंदु पर लाइनों को तनाव मुक्त करना है यह आवेदन पर निर्भर करता है। PROFINET के लिए, उदाहरण के लिए, जिसका उपयोग स्वचालन में किया जाता है, तनाव राहत घटक को लगभग सेट करने की अनुशंसा की जाती है। कनेक्शन बिंदु से 1 मीटर / 3.5 फीट। स्ट्रेन रिलीफ घटकों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में भी किया जाता है जहां केबल, नाली और होसेस निरंतर गतिशील तनाव (केबल कैरियर|केबल कैरियर/ड्रैग चेन) के संपर्क में आते हैं।

कंप्यूटर डेटा केबलिंग, संरचित केबलिंग, लैन केबलिंग
आम तौर पर, केबल का एक सिरा डेटा कैबिनेट में समाप्त होता है। केबल का दूसरा सिरा डेस्क पर खत्म होता है। केबल प्रबंधन की जरूरतें दोनों छोर पर अलग-अलग हैं।

इमारतों और कार्यालय के फर्नीचर को अक्सर केबल प्रबंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है; उदाहरण के लिए, डेस्क में कभी-कभी केबल पास करने के लिए छेद होते हैं, और गिरा हुआ छत, ऊंचा फर्श और इन-फ्लोर सेलुलर रेसवे सिस्टम आसान पहुंच प्रदान करते हैं। क्रॉसस्टॉक या हस्तक्षेप से बचने के लिए कुछ केबलों में न्यूनतम मोड़ त्रिज्या या अन्य केबलों, विशेष रूप से पावर केबलों से निकटता की आवश्यकता होती है। पावर केबल्स को अक्सर डेटा केबल्स से अलग और उपयुक्त रूप से अलग-अलग समूहीकृत करने की आवश्यकता होती है, और केवल समकोण पर क्रॉस करते हैं जो विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को कम करता है।

कंप्यूटर का डिब्बा के अंदर केबलों का व्यवस्थित रूटिंग इष्टतम एयरफ्लो और  कंप्यूटर ठंडा करना  की अनुमति देता है। अच्छा केबल प्रबंधन भी सुरक्षित हार्डवेयर स्थापना, मरम्मत, या हटाने के द्वारा कंप्यूटर के अंदर काम करना बहुत आसान बनाता है। कुछ केस मोडिंग अपने सिस्टम के आंतरिक घटकों को एक विंडो मॉड के साथ प्रदर्शित करते हैं, जो आंतरिक केबलिंग के सौंदर्यशास्त्र के साथ-साथ मॉडर के कौशल और धन को प्रदर्शित करता है।

आईटी उद्योग को स्थापना के जीवन के दौरान कई बार जोड़ने, स्थानांतरित करने या हटाने के लिए डेटा केबलों की आवश्यकता होती है। केबलिंग क्लोजेट या कैबिनेट के बीच स्थिर केबल स्थापित करना सामान्य अभ्यास है। ये केबल केबल ट्रे आदि में निहित हैं, और संचार कैबिनेट या डेस्कटॉप पर आउटलेट में पट्टी लगाना  पर प्रत्येक छोर पर समाप्त हो गए हैं। सर्किट फिर पैच केबल का उपयोग करके अंतिम गंतव्य से जुड़े होते हैं।

सॉफ़्टवेयर, जैसे कि Data_center_management (DCIM), का उपयोग कभी-कभी बड़ी IT अवसंरचनाओं के लिए केबलिंग प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

केबल योजना
क्योंकि बड़े आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में अक्सर केबल के विशाल नेटवर्क शामिल होते हैं - जिनमें से सभी को इंस्टॉलेशन लाइफसाइकिल के दौरान सर्विस करने, हटाने, जोड़ने आदि की आवश्यकता होती है - केबल प्लानिंग एक आवश्यकता है।

उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक विवरण के स्तर के आधार पर, केबल योजना के विभिन्न तरीकों को नियोजित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए स्प्रेडशीट सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसी जानकारी को दृष्टिगत रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है जो ऐसे सामान्य-उद्देश्य वाले सॉफ़्टवेयर की क्षमताओं से परे हो। केबलिंग के उचित दृश्य के लिए, कंपनियां केबल प्रबंधन सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करने का विकल्प चुन सकती हैं।

अस्पतालों में
अस्पताल की स्थितियों में, चिकित्सीय गलतियों को रोकने के लिए केबल प्रबंधन महत्वपूर्ण हो सकता है। इन सेटिंग्स में, केबल प्रबंधन में बिजली और अन्य केबलों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ और गैसों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूब और होज़ शामिल हैं। आपातकालीन कक्ष नर्स मैनेजर पैट गेब्रियल ने कहा, मेरी इच्छा है कि हम किसी तरह बिस्तर पर स्पेगेटी न रखें। जब आप उन सभी तारों और अंतःशिरा उपचारों को देखते हैं, तो यह सिर्फ स्पेगेटी है। चिकित्सा उपकरणों के साथ हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में केबलिंग को जीवन सुरक्षा कोड के अनुसार ग्राउंडेड, शील्ड और रूट किया जाना चाहिए।

कार्यालयों में
वाणिज्यिक भवनों में केबल्स को पांच तरीकों से प्रबंधित किया जाता है:
 * कंक्रीट ट्रेंचिंग - इमारत के कंक्रीट में खाई खोदी जाती है। केबलिंग और फर्श बक्से स्थापित हैं और खाई को कंक्रीट से सील कर दिया गया है।
 * फर्श की अलंकार - नीचे की मंजिल की छत पर केबल लगाए जाते हैं। फर्श के माध्यम से छेद ड्रिल किए जाते हैं और फर्श के ऊपर आउटलेट स्थापित किए जाते हैं।
 * ओवरहेड केबलिंग - छत पर केबल लगाए जाते हैं। केबल ड्रॉप डाउन उपयोगकर्ताओं को आउटलेट्स तक पहुंच प्रदान करते हैं।
 * एक्सेस फ्लोरिंग - एक उठी हुई मंजिल के नीचे केबल लगाए जाते हैं।
 * फ्लोर सेल्युलर रेसवे सिस्टम्स में - किसी भी स्थान पर बिजली, डेटा और टेलीकॉम केबलिंग वितरित करने के लिए कंक्रीट के फर्श स्लैब के भीतर स्थित संलग्न स्टील रेसवे का उपयोग करें जहां आज इन सेवाओं की आवश्यकता है - और जहां भविष्य में इनकी आवश्यकता हो सकती है।

कॉर्ड कंसीलर (जिसे कॉर्ड प्रोटेक्टर भी कहा जाता है) का उपयोग आमतौर पर कार्यालयों में कॉर्ड और उससे जुड़े उपकरण की सुरक्षा करते समय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। कार्यालय फर्नीचर में कभी-कभी केबल प्रबंधन समाधान होते हैं।

चलती उपकरण में
पावर्ड उपकरणों में केबल प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो एक शक्ति स्रोत और नियंत्रण केबलिंग से जुड़े होने पर बड़ी दूरी तय करते हैं। केबल प्रबंधन के कई सामान्य तरीके हैं।

निलंबित स्लाइडिंग कॉइल के साथ, केबल को स्प्रिंग की तरह कुंडलित किया जाता है, ट्रैक पर स्लाइडिंग शू से जुड़े कॉइल के प्रत्येक लूप के साथ। जैसे ही केबलिंग का भुगतान किया जाता है, जूते ट्रैक के साथ अलग-अलग स्लाइड करते हैं और कॉइल्स का विस्तार होता है। दूसरी दिशा में स्लाइड करने पर, कॉइल वापस एक साथ मुड़कर एक कॉम्पैक्ट स्पाइरल बन जाते हैं। इसे तोरणद्वार भी कहा जाता है।

मुड़ा हुआ रैखिक केबल या तो एक लचीली रीढ़ की हड्डी के खोल का उपयोग करता है, या एक फ्लैट केबल को अपने लंबे अक्ष के साथ चाप में मोड़ता है। संगणक मुद्रक  में केबलिंग की यह शैली प्रिंटहेड को सर्किटरी से जोड़ने के लिए बहुत आम है, लेकिन इसका उपयोग बहुत बड़े रैखिक गतिमान गैन्ट्री में भी किया जाता है। केबल केवल एक छोटे से क्षेत्र में एक तंग दायरे में लचीले होते हैं और इसलिए बहुत लचीले होने की आवश्यकता होती है।

यह भी देखें

 * केबल का उपयोग
 * केबल प्रविष्टि प्रणाली
 * केबल ग्रोमेट
 * केबल ग्रंथि
 * केबल ट्रे
 * केबल ड्रेसिंग
 * अंडरराइटर की गाँठ