निष्क्रिय वायुसंचार

निष्क्रिय वेंटिलेशन एचवीएसी का उपयोग किए बिना किसी इनडोर स्थान में हवा की आपूर्ति करने और हवा को हटाने की प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न दबाव अंतर के परिणामस्वरूप किसी आंतरिक स्थान में बाहरी हवा के प्रवाह को संदर्भित करता है।

इमारतों में दो प्रकार के प्राकृतिक वेंटिलेशन (वास्तुकला) होते हैं: क्रॉस वेंटिलेशन और बोयेंसी-संचालित वेंटिलेशन। पवन चालित वेंटिलेशन किसी इमारत या संरचना के चारों ओर हवा द्वारा बनाए गए विभिन्न दबावों और परिधि पर बनने वाले खुलेपन से उत्पन्न होता है जो फिर इमारत के माध्यम से प्रवाह की अनुमति देता है। उछाल-संचालित वेंटिलेशन दिशात्मक उछाल बल के परिणामस्वरूप होता है जो आंतरिक और बाहरी के बीच तापमान अंतर के परिणामस्वरूप होता है। चूंकि आंतरिक गर्मी में वृद्धि जो आंतरिक और बाहरी के बीच तापमान अंतर पैदा करती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई जाती है, जिसमें लोगों की गर्मी भी शामिल है, और हवा के प्रभाव परिवर्तनशील होते हैं, प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों को कभी-कभी सांस लेने वाली इमारतें कहा जाता है।

प्रक्रिया
हवा का स्थैतिक दबाव मुक्त-प्रवाह वाली वायु धारा में दबाव है और मौसम मानचित्रों में कंटूर रेखा द्वारा दर्शाया गया है। स्थैतिक दबाव में अंतर वैश्विक और माइक्रॉक्लाइमेट थर्मल घटनाओं से उत्पन्न होता है और वायु प्रवाह बनाता है जिसे हम हवा कहते हैं। गतिशील दबाव वह दबाव होता है जब हवा किसी पहाड़ी या इमारत जैसी वस्तु के संपर्क में आती है और इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित किया जाता है:
 * $$q = \tfrac12\, \rho\, v^{2},$$

कहां (इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यूनिट्स का उपयोग करके):


 * {| border="0"

किसी इमारत पर हवा का प्रभाव उसके माध्यम से वेंटिलेशन और घुसपैठ (एचवीएसी) दरों और संबंधित गर्मी हानि या गर्मी लाभ को प्रभावित करता है। ऊंचाई के साथ हवा की गति बढ़ती है और घर्षण के कारण जमीन की ओर कम होती है। व्यावहारिक रूप से हवा का दबाव प्राकृतिक पर्यावरण (पेड़ों, पहाड़ियों) और शहरी संदर्भ (इमारतों, संरचनाओं) के तत्वों के साथ बातचीत के कारण जटिल वायु प्रवाह और अशांति पैदा करने में काफी भिन्न होगा। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में स्थानीय और पारंपरिक इमारतें संलग्न स्थानों में थर्मल आराम की स्थिति बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
 * $$q\;$$   || = dynamic pressure in pascals,
 * $$\rho\;$$ || = fluid density in kg/m3 (e.g. density of air),
 * $$v\;$$   || = fluid velocity in m/s.
 * }
 * $$v\;$$   || = fluid velocity in m/s.
 * }
 * }

डिज़ाइन
डिज़ाइन दिशानिर्देश निर्माण कोड और अन्य संबंधित साहित्य में पेश किए जाते हैं और इसमें कई विशिष्ट क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार की सिफारिशें शामिल होती हैं जैसे:
 * भवन का स्थान और अभिविन्यास
 * भवन का स्वरूप एवं आयाम
 * इनडोर विभाजन और लेआउट
 * खिड़की टाइपोलॉजी, संचालन, स्थान और आकार
 * अन्य एपर्चर प्रकार (दरवाजे, चिमनी)
 * निर्माण के तरीके और विवरण (घुसपैठ)
 * बाहरी तत्व (दीवारें, स्क्रीन)
 * शहरी नियोजन की स्थितियाँ

निम्नलिखित डिज़ाइन दिशानिर्देश, राष्ट्रीय भवन विज्ञान संस्थान के कार्यक्रम, संपूर्ण भवन डिज़ाइन गाइड से चुने गए हैं:
 * गर्मी की हवाओं के लिए इमारत के शिखर को लंबवत रखकर हवा से प्रेरित वेंटिलेशन को अधिकतम करें
 * प्राकृतिक रूप से हवादार क्षेत्र की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए (अधिकतम 13.7 मीटर [45 फीट])
 * प्रत्येक कमरे में दो अलग-अलग आपूर्ति और निकास द्वार होने चाहिए। स्टैक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इनलेट के ऊपर निकास का पता लगाएं। कमरे के भीतर हवा के प्रवाह में रुकावटों को कम करते हुए कमरे के भीतर मिश्रण को अधिकतम करने के लिए खिड़कियों को कमरे के आर-पार रखें और एक-दूसरे से ऑफसेट करें।
 * खिड़की के उद्घाटन को रहने वालों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए
 * क्लेरेस्टरीज़ या हवादार रोशनदानों के उपयोग पर विचार करें।

हवा चालित वेंटिलेशन
पवन चालित वेंटिलेशन को क्रॉस वेंटिलेशन और सिंगल-साइडेड वेंटिलेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हवा चालित वेंटिलेशन हवा के व्यवहार, इमारत के आवरण के साथ बातचीत और उद्घाटन या अन्य वायु विनिमय उपकरणों जैसे इनलेट या विंडकैचर्स पर निर्भर करता है।

इमारतों के अंदर हवा की गुणवत्ता और थर्मल आराम का मूल्यांकन करते समय शहरी जलवायु विज्ञान यानी इमारतों के आसपास की हवा का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा और गर्मी का आदान-प्रदान सामने के हिस्से पर हवा के दबाव पर निर्भर करता है। जैसा कि समीकरण (1) में देखा गया है, वायु विनिमय शहरी स्थान पर हवा की गति पर रैखिक रूप से निर्भर करता है जहां वास्तुशिल्प परियोजना का निर्माण किया जाएगा। सीएफडी (कम्प्यूटेशनल तरल सक्रिय) उपकरण और जोनल मॉडलिंग का उपयोग आमतौर पर प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। विंडकैचर इमारतों के अंदर और बाहर हवा को निर्देशित करके हवा संचालित वेंटिलेशन में सहायता करने में सक्षम हैं।

उछाल-संचालित वेंटिलेशन

 * (विस्थापन उछाल-संचालित वेंटिलेशन (मिश्रण प्रकार के उछाल-संचालित वेंटिलेशन के बजाय) पर अधिक विवरण के लिए, स्टैक प्रभाव देखें)

आंतरिक और बाहरी हवा के घनत्व में अंतर के कारण उछाल संचालित वेंटिलेशन उत्पन्न होता है, जो बड़े पैमाने पर तापमान में अंतर से उत्पन्न होता है। जब हवा के दो समीपवर्ती आयतनों के बीच तापमान में अंतर होता है तो गर्म हवा का घनत्व कम होगा और वह अधिक उत्प्लावक होगी, इस प्रकार ठंडी हवा से ऊपर उठेगी और हवा की धारा ऊपर की ओर बनेगी। इमारत में जबरन अपप्रवाह उछाल संचालित वेंटिलेशन पारंपरिक चिमनी में होता है। पैसिव स्टैक वेंटिलेटर ज्यादातर बाथरूमों और अन्य प्रकार के स्थानों में आम हैं, जहां बाहर तक सीधी पहुंच नहीं है।

किसी इमारत को उछाल संचालित वेंटिलेशन के माध्यम से पर्याप्त रूप से हवादार बनाने के लिए, अंदर और बाहर का तापमान अलग-अलग होना चाहिए। जब आंतरिक भाग बाहरी हिस्से की तुलना में गर्म होता है, तो अंदर की हवा ऊपर उठती है और ऊंचे छिद्रों पर इमारत से बाहर निकल जाती है। यदि निचले छिद्र हैं तो बाहरी हिस्से से ठंडी, घनी हवा उनके माध्यम से इमारत में प्रवेश करती है, जिससे अपफ्लो विस्थापन वेंटिलेशन बनता है। हालाँकि, यदि कोई निचला छिद्र मौजूद नहीं है, तो उच्च स्तरीय उद्घाटन के माध्यम से अंदर और बाहर प्रवाह दोनों होगा। इसे मिक्सिंग वेंटिलेशन कहा जाता है। इस बाद की रणनीति के परिणामस्वरूप ताजी हवा अभी भी निम्न स्तर पर पहुंच रही है, क्योंकि हालांकि आने वाली ठंडी हवा आंतरिक हवा के साथ मिल जाएगी, यह हमेशा थोक आंतरिक हवा की तुलना में अधिक घनी होगी और इसलिए फर्श पर गिर जाएगी। उछाल-संचालित वेंटिलेशन अधिक तापमान अंतर के साथ बढ़ता है, और विस्थापन वेंटिलेशन के मामले में उच्च और निचले एपर्चर के बीच ऊंचाई में वृद्धि होती है। जब उच्च और निम्न दोनों स्तर के उद्घाटन मौजूद होते हैं, तो किसी इमारत में तटस्थ तल उच्च और निम्न उद्घाटन के बीच के स्थान पर होता है, जहां आंतरिक दबाव बाहरी दबाव (हवा की अनुपस्थिति में) के समान होगा। तटस्थ तल के ऊपर, आंतरिक वायु दबाव सकारात्मक होगा और वायु किसी भी मध्यवर्ती स्तर के छिद्रों से बाहर निकलेगी। तटस्थ तल के नीचे आंतरिक हवा का दबाव नकारात्मक होगा और बाहरी हवा किसी भी मध्यवर्ती स्तर के छिद्रों के माध्यम से अंतरिक्ष में खींची जाएगी। उत्प्लावकता-संचालित वेंटिलेशन के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं: {लिंडेन, पी अन्नू रेव फ्लूइड मेच, 1999 देखें}
 * हवा पर निर्भर नहीं है: स्थिर, गर्म गर्मी के दिनों में हो सकता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
 * स्थिर वायु प्रवाह (हवा की तुलना में)
 * वायु सेवन के क्षेत्रों को चुनने में अधिक नियंत्रण
 * टिकाऊ तरीका

उछाल-संचालित वेंटिलेशन की सीमाएँ:
 * सबसे तेज़ हवा वाले दिनों में हवा के वेंटिलेशन की तुलना में कम परिमाण
 * तापमान अंतर पर निर्भर करता है (अंदर/बाहर)
 * डिज़ाइन प्रतिबंध (ऊंचाई, एपर्चर का स्थान) और अतिरिक्त लागत लग सकती है (वेंटिलेटर स्टैक, लम्बे स्थान)
 * इमारतों में हवा की गुणवत्ता प्रदूषित हो सकती है, उदाहरण के लिए शहरी या औद्योगिक क्षेत्र से निकटता के कारण (हालांकि यह हवा से चलने वाले वेंटिलेशन का भी कारक हो सकता है)

इमारतों में प्राकृतिक वेंटिलेशन ज्यादातर हवा की स्थिति में हवा के दबाव के अंतर पर निर्भर हो सकता है, लेकिन उछाल प्रभाव ए) इस प्रकार के वेंटिलेशन को बढ़ा सकता है और बी) शांत दिनों के दौरान वायु प्रवाह दर सुनिश्चित कर सकता है। उछाल-संचालित वेंटिलेशन को इस तरह से लागू किया जा सकता है कि इमारत में हवा का प्रवाह केवल हवा की दिशा पर निर्भर न हो। इस संबंध में, यह शहरों जैसे कुछ प्रकार के प्रदूषित वातावरणों में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, सड़क के बाहरी हिस्से के प्रत्यक्ष प्रदूषण और शोर से बचते हुए इमारतों के पीछे या आंगन से हवा खींची जा सकती है। हवा उछाल प्रभाव को बढ़ा सकती है, लेकिन अपनी गति, दिशा और वायु प्रवेश और आउटलेट के डिजाइन के आधार पर इसके प्रभाव को कम भी कर सकती है। इसलिए, क्रमबद्ध प्रभाव वेंटिलेशन के लिए डिज़ाइन करते समय प्रचलित हवाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उछाल-संचालित वेंटिलेशन का अनुमान लगाना
दो अलग-अलग ऊंचाइयों पर वेंट के साथ उछाल-संचालित प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रवाह दर का अनुमान इस समीकरण से लगाया जा सकता है:
 * $$Q_{S} = C_{d}\; A\; \sqrt {2\;g\;H_{d}\;\frac{T_I-T_O}{T_I}}$$
 * अंग्रेजी इकाइयाँ:


 * {| border="0" cellpadding="2"

!align=right| QS !align=right| A !align=right| Cd !align=right| g !align=right| Hd !align=right| TI !align=right| TO
 * align=right|where:
 * align=right|where:
 * align=left|= Buoyancy-driven ventilation airflow rate, ft³/s
 * align=left|= cross-sectional area of opening, ft² (assumes equal area for inlet and outlet)
 * align=left|= Discharge coefficient for opening (typical value is 0.65)
 * align=left|= gravitational acceleration, around 32.2 ft/s² on Earth
 * align=left|= Height from midpoint of lower opening to midpoint of upper opening, ft
 * align=left|= Average indoor temperature between the inlet and outlet, °R
 * align=left|= Outdoor temperature, °R
 * }
 * SI लड़कियाँ:


 * {| border="0" cellpadding="2"

!align=right| QS !align=right| A !align=right| Cd !align=right| g !align=right| Hd !align=right| TI !align=right| TO
 * align=right|where:
 * align=right|where:
 * align=left|= Buoyancy-driven ventilation airflow rate, m³/s
 * align=left|= cross-sectional area of opening, m2 (assumes equal area for inlet and outlet)
 * align=left|= Discharge coefficient for opening (typical value is 0,62)
 * align=left|= gravitational acceleration, around 9.81 m/s² on Earth
 * align=left|= Height from midpoint of lower opening to midpoint of upper opening, m
 * align=left|
 * align=left|
 * align=left|= Average indoor temperature between the inlet and outlet, K
 * align=left|= Outdoor temperature, K
 * }

प्रदर्शन का आकलन
प्राकृतिक रूप से हवादार स्थान के प्रदर्शन को मापने का तरीका आंतरिक स्थान में प्रति घंटे वायु परिवर्तन को मापना है। वेंटिलेशन के प्रभावी होने के लिए, बाहरी हवा और कमरे की हवा के बीच आदान-प्रदान होना चाहिए। वेंटिलेशन प्रभावशीलता को मापने के लिए सामान्य तरीका ट्रेसर गैस का उपयोग करना है। पहला कदम अंतरिक्ष में सभी खिड़कियां, दरवाजे और खुले स्थान बंद करना है। फिर हवा में ट्रेसर गैस मिलाई जाती है। संदर्भ, अमेरिकन सोसाइटी फार टेस्टिंग एंड मैटरियल्स (एएसटीएम) मानक ई741: ट्रेसर गैस प्रदूषण के माध्यम से एकल क्षेत्र में वायु परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए मानक परीक्षण विधि, वर्णन करती है कि इस प्रकार के परीक्षण के लिए कौन सी ट्रेसर गैसों का उपयोग किया जा सकता है और इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है रासायनिक गुण, स्वास्थ्य पर प्रभाव, और पता लगाने में आसानी। बार ट्रेसर गैस जोड़ने के बाद, ट्रेसर गैस को पूरे स्थान में यथासंभव समान रूप से वितरित करने के लिए मिक्सिंग पंखे का उपयोग किया जा सकता है। क्षय परीक्षण करने के लिए, सबसे पहले ट्रेसर गैस की सांद्रता तब मापी जाती है जब ट्रेसर गैस की सांद्रता स्थिर होती है। फिर खिड़कियां और दरवाजे खोले जाते हैं और ट्रेसर गैस की क्षय दर निर्धारित करने के लिए अंतरिक्ष में ट्रेसर गैस की सांद्रता को नियमित समय अंतराल पर मापा जाता है। समय के साथ ट्रेसर गैस की सांद्रता में परिवर्तन को देखकर वायु प्रवाह का अनुमान लगाया जा सकता है। इस परीक्षण विधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एएसटीएम मानक ई741 देखें।

जबकि प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रशंसकों द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा को समाप्त करता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम की समग्र ऊर्जा खपत अक्सर हीट रिकवरी वेंटिलेशन की विशेषता वाले आधुनिक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम की तुलना में अधिक होती है। विशिष्ट आधुनिक यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणालियाँ कम से कम 2000 J/m का उपयोग करती हैं3पंखा संचालन के लिए, और ठंड के मौसम में वे ऋण संग्राहक का उपयोग करके अपशिष्ट निकास हवा से ताजा आपूर्ति हवा में स्थानांतरित गर्मी के रूप में इससे कहीं अधिक ऊर्जा पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।

वेंटिलेशन ताप हानि की गणना इस प्रकार की जा सकती है:

$$\theta=C_p \cdot \rho \cdot \Delta T \cdot (1-\eta).$$ कहाँ:
 * $$\theta$$ डब्ल्यू में वेंटिलेशन हीट लॉस है
 * $$C_p$$ हवा की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है (~1000 J/(kg*K))
 * $$\rho$$ वायु घनत्व (~1.2 किग्रा/मीटर) है3)
 * $$\Delta T$$ अंदर और बाहर की हवा के बीच तापमान का अंतर K या °C है
 * $$\eta$$ ताप पुनर्प्राप्ति दक्षता है - (आम तौर पर ताप पुनर्प्राप्ति के साथ लगभग 0.8 और यदि कोई ताप पुनर्प्राप्ति उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है तो 0)।

समग्र ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में प्राकृतिक वेंटिलेशन से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए गर्मी पुनर्प्राप्ति के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन के लिए इनडोर और आउटडोर हवा के बीच आवश्यक तापमान अंतर की गणना इस प्रकार की जा सकती है:

$$\Delta T = \frac{SFP}{C_p \cdot \rho \cdot (1-\eta)}$$ कहाँ:

एसएफपी पा, जे/एम में विशिष्ट पंखे की शक्ति है3, या W/(m3/s)

80% की ताप पुनर्प्राप्ति दक्षता और 2000 जे/एम की एसएफपी के साथ विशिष्ट आरामदायक वेंटिलेशन स्थितियों के तहत3हमें मिलता है:

$$\Delta T = 2000/(1000*1.2*(1-0.8))=8.33 [K]$$ ऐसी जलवायु में जहां अंदर और बाहर के तापमान के बीच औसत पूर्ण अंतर ~10K से अधिक है, इसलिए यांत्रिक वेंटिलेशन के बजाय प्राकृतिक वेंटिलेशन को चुनने के लिए ऊर्जा संरक्षण तर्क पर सवाल उठाया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ताप ऊर्जा बिजली की तुलना में सस्ती और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो सकती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में मामला है जहां जिला हीटिंग उपलब्ध है।

गर्मी पुनर्प्राप्ति के साथ प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम विकसित करने के लिए पहले दो अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करना होगा:


 * 1) बहुत कम ड्राइविंग दबाव पर कुशल ताप पुनर्प्राप्ति प्रदान करना।
 * 2) भौतिक या थर्मल रूप से आपूर्ति और निकास वायु धाराओं को जोड़ना। (स्टैक वेंटिलेशन आम तौर पर आपूर्ति और निकास को क्रमशः कम और ऊंचे स्थान पर रखे जाने पर निर्भर करता है, जबकि हवा से चलने वाला प्राकृतिक वेंटिलेशन आम तौर पर कुशल क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इमारत के विपरीत किनारों पर रखे जाने वाले उद्घाटन पर निर्भर करता है।)

गर्मी पुनर्प्राप्ति की विशेषता वाले प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान 1993 की शुरुआत में किया गया था, जहां शुल्ट्ज़ एट अल। नालीदार जस्ती लोहे से निर्मित बड़े काउंटरफ्लो रिक्यूपरेटर का उपयोग करके गर्मी को पुनर्प्राप्त करते समय स्टैक प्रभाव पर निर्भर चिमनी प्रकार के डिजाइन का प्रस्ताव और परीक्षण किया गया। आपूर्ति और निकास दोनों बिना शर्त अटारी स्थान के माध्यम से होते थे, जिसमें निकास हवा को छत की ऊंचाई पर निकाला जाता था और हवा को ऊर्ध्वाधर वाहिनी के माध्यम से फर्श के स्तर पर आपूर्ति की जाती थी।

यह पाया गया कि यह उपकरण एकल परिवार के घर के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन वायु प्रवाह और लगभग 40% दक्षता के साथ गर्मी वसूली प्रदान करता है। हालाँकि यह उपकरण व्यावहारिक होने के लिए बहुत बड़ा और भारी पाया गया था, और उस समय की यांत्रिक प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गर्मी पुनर्प्राप्ति दक्षता बहुत कम थी।

बाद के प्रयासों ने मुख्य रूप से इसकी उच्च दबाव क्षमता के कारण मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में हवा पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि इससे ड्राइविंग दबाव में बड़े उतार-चढ़ाव की समस्या सामने आती है।

हवादार स्थानों की छत पर रखे गए पवन टावरों के उपयोग से, आपूर्ति और निकास को छोटे टावरों के विपरीत किनारों पर दूसरे के करीब रखा जा सकता है। इन प्रणालियों में अक्सर फिनिश्ड वेग पाइप की सुविधा होती है, हालांकि यह सैद्धांतिक अधिकतम हीट रिकवरी दक्षता को सीमित करता है। निकास और आपूर्ति हवा के बीच अप्रत्यक्ष थर्मल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तरल युग्मित रन अराउंड लूप का भी परीक्षण किया गया है। हालांकि ये परीक्षण कुछ हद तक सफल रहे हैं, तरल युग्मन ने यांत्रिक पंपों का परिचय दिया है जो काम कर रहे तरल पदार्थ को प्रसारित करने के लिए ऊर्जा की खपत करते हैं। जबकि कुछ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध समाधान वर्षों से उपलब्ध हैं, निर्माताओं द्वारा दावा किए गए प्रदर्शन को अभी तक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। यह प्राकृतिक वेंटिलेशन और उच्च ताप पुनर्प्राप्ति क्षमता प्रदान करने का दावा करने वाले इन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पादों के बाजार प्रभाव की स्पष्ट कमी को समझा सकता है।

गर्मी पुनर्प्राप्ति के साथ प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए मौलिक नया दृष्टिकोण वर्तमान में आरहूस विश्वविद्यालय में विकसित किया जा रहा है, जहां हीट एक्सचेंज ट्यूबों को इमारत के फर्श के बीच संरचनात्मक कंक्रीट स्लैब में एकीकृत किया जाता है।

मानक
संयुक्त राज्य अमेरिका में वेंटिलेशन दरों से संबंधित मानकों के लिए ASHRAE मानक 62.1-2010 देखें: स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता के लिए वेंटिलेशन। ये आवश्यकताएं एकल-परिवार के घरों, तीन मंजिला या उससे कम स्तर की बहु-परिवार संरचनाओं, वाहनों और विमानों को छोड़कर मानव अधिभोग के लिए इच्छित सभी स्थानों के लिए हैं। 2010 में मानक के संशोधन में, धारा 6.4 को यह निर्दिष्ट करने के लिए संशोधित किया गया था कि प्राकृतिक रूप से स्थिति वाले स्थानों के लिए डिज़ाइन की गई अधिकांश इमारतों में वेंटिलेशन दर या IAQ प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम भी शामिल होना चाहिए [ASHRAE 62.1-2010 में]। यांत्रिक प्रणाली का उपयोग तब किया जाता है जब अत्यधिक बाहरी तापमान शोर और सुरक्षा चिंताओं के कारण खिड़कियां बंद हो जाती हैं। मानक बताता है कि दो अपवाद हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित इमारतों को यांत्रिक प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होती है:
 * धारा 6.4 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले प्राकृतिक वेंटिलेशन के उद्घाटन स्थायी रूप से खुले हैं या ऐसे नियंत्रण हैं जो अपेक्षित अधिभोग की अवधि के दौरान उद्घाटन को बंद होने से रोकते हैं, या
 * ज़ोन में हीटिंग या कूलिंग उपकरण की सुविधा नहीं है।

इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र वाला कोई प्राधिकारी कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन की अनुमति दे सकता है जिसमें यांत्रिक प्रणाली नहीं है बल्कि केवल प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर है। कंडीशनिंग सिस्टम के नियंत्रण को कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में, मानक कहता है कि उन्हें प्राकृतिक और यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम के संचालन को उचित रूप से समन्वयित करने के उपायों को ध्यान में रखना चाहिए।

अन्य संदर्भ ASHRAE मानक 62.2-2010 है: कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों में वेंटिलेशन और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता। ये आवश्यकताएं एकल-परिवार वाले घरों और निर्मित और मॉड्यूलर घरों सहित तीन मंजिला या उससे कम ग्रेड के बहुपरिवार संरचनाओं के लिए हैं, लेकिन होटल, मोटल, नर्सिंग होम, शयनगृह या जेल जैसे अस्थायी आवास पर लागू नहीं हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वेंटिलेशन दरों से संबंधित मानकों के लिए ASHRAE मानक 55-2010 देखें: मानव अधिभोग के लिए थर्मल पर्यावरणीय स्थितियाँ। इसके पूरे संशोधन के दौरान, इसका दायरा इसके वर्तमान में व्यक्त उद्देश्य के अनुरूप रहा है, "इनडोर थर्मल पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत कारकों के संयोजन को निर्दिष्ट करना जो अंतरिक्ष के अधिकांश निवासियों के लिए स्वीकार्य थर्मल पर्यावरणीय स्थितियों का उत्पादन करेगा।" ASHRAE अनुसंधान परियोजना, RP-884 के क्षेत्र अध्ययन के परिणामों के बाद 2004 में मानक को संशोधित किया गया था: थर्मल आराम और वरीयता का अनुकूली मॉडल विकसित करना, संकेत दिया गया कि रहने वाले थर्मल प्रतिक्रिया, परिवर्तन के संबंध में प्राकृतिक और यांत्रिक रूप से वातानुकूलित स्थानों के बीच अंतर हैं। कपड़े, नियंत्रण की उपलब्धता, और रहने वालों की अपेक्षाओं में बदलाव। मानक के अलावा, 5.3: प्राकृतिक रूप से हवादार स्थानों में स्वीकार्य थर्मल स्थितियों को निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक विधि, प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित स्थानों के लिए स्वीकार्य परिचालन तापमान सीमाओं को निर्दिष्ट करके प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित इमारतों के लिए अनुकूली थर्मल आराम दृष्टिकोण का उपयोग करती है। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम का डिज़ाइन अधिक व्यवहार्य हो गया, जिसे ASHRAE ने आगे टिकाऊ, ऊर्जा कुशल और रहने वाले-अनुकूल डिज़ाइन के तरीके के रूप में स्वीकार किया।

यह भी देखें

 * वेंटिलेशन (वास्तुकला)
 * घुसपैठ (एचवीएसी)
 * अर्थशास्त्री|एयर-साइड अर्थशास्त्री
 * सौर चिमनी
 * विंडकैचर
 * घर के अंदर हवा की गुणवत्ता
 * सिक बिल्डिंग सिंड्रोम
 * एचवीएसी|हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * वास्तुशिल्पीय इंजीनियरिंग
 * हरा भवन
 * निष्क्रिय शीतलन
 * मिश्रित मोड वेंटिलेशन
 * कमरे में वायु वितरण
 * उष्ण आराम
 * एयर कंडीशनिंग
 * आश्रय
 * एचवीएसी की शब्दावली

बाहरी संबंध
University-based research centers that currently conduct natural ventilation research: Natural Ventilation Guidelines:
 * 1) The Center for the Built Environment (CBE), University of California, Berkeley. http://www.cbe.berkeley.edu/
 * 2) Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California. http://www.lbl.gov/
 * 3) Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology. http://architecture.mit.edu/building-technology/program/research-topics
 * 4) Faculty of Architecture, Design and Planning, University of Sydney, Australia. https://web.archive.org/web/20111107120122/http://sydney.edu.au/architecture/research/research_archdessci.shtml
 * 1) Whole Building Design Guide, National Institute of Building Sciences http://www.wbdg.org/resources/naturalventilation.php
 * 2) "Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings," a report (including design guidelines) by World Health Organization for naturally ventilated health-care facilities.http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547857_eng.pdf