ऊष्मा, वायुसंचार और वातानुकूलन

ऊष्मा, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) एक संलग्न स्थान में ऊष्मामान, आर्द्रता और हवा की शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग है। इसका लक्ष्य थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करना है। एचवीएसी प्रणाली डिजाइन थर्मोडायनामिक्स, द्रव यांत्रिकी और गर्मी हस्तांतरण के सिद्धांतों के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक उप-अनुशासन है। तथा इस प्रकार से प्रशीतन को कभी-कभी एचवीएसी और आर या एचवीएसीआर के रूप में क्षेत्र के संक्षिप्त नाम में जोड़ा जाता है, या वेंटिलेशन" हटा दिया जाता है, जैसा कि एचएसीआर में होता है (जैसा कि एचएसीआर-रेटेड सर्किट ब्रेकर के पदनाम में)।

एचवीएसी आवासीय संरचनाओं का महत्वपूर्ण भाग है जैसे एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट भवन, होटल और वरिष्ठ रहने की सुविधाएं; मध्यम से बड़े औद्योगिक और कार्यालय भवन जैसे गगनचुंबी भवनों और अस्पताल; कार, ​​ट्रेन, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी जैसे वाहन; और समुद्री वातावरण में, जहां बाहर से ताजी हवा का उपयोग करके ऊष्मामान और आर्द्रता के संबंध में सुरक्षित और बीमार निर्माण सिंड्रोम की स्थिति को नियंत्रित किया जाता है।

इस प्रकार वेंटिलेटिंग या वेंटिलेशन (आर्किटेक्चर) (एचवीएसी में वी) उच्च इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किसी भी स्थान में हवा के आदान-प्रदान या प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मामान नियंत्रण, ऑक्सीजन की पुनःपूर्ति, और नमी, गंध, धुएं, गर्मी, धूल को हटाना सम्मिलित है। वायुजनित बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। वेंटिलेशन अप्रिय गंध और अत्यधिक नमी को दूर करता है, बाहरी हवा का परिचय देता है, आंतरिक भवन में हवा का संचार करता रहता है, और आंतरिक हवा के ठहराव को रोकता है। तथा भवन को हवादार करने के विधियों को यांत्रिक और प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रकारों में विभाजित किया गया है।

अवलोकन
ऊष्मा, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के तीन प्रमुख कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव निवेश के अंदर थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता के साथ। एचवीएसी प्रणाली का उपयोग घरेलू और व्यावसायिक दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। एचवीएसी प्रणाली वेंटिलेशन प्रदान कर सकते हैं, और रिक्त स्थान के मध्य दबाव संबंध बनाए रख सकते हैं। वायु वितरण और रिक्त स्थान से हटाने के साधन को कक्ष वायु वितरण के रूप में जाना जाता है।

व्यक्तिगत प्रणाली
आधुनिक भवनो में, इन कार्यों के डिजाइन, स्थापना और एचवीएसी नियंत्रण प्रणाली को एक या अधिक एचवीएसी प्रणालियों में एकीकृत किया जाता है। बहुत छोटी भवनो के लिए, ठेकेदार सामान्यतः आवश्यक क्षमता और प्रणाली के प्रकार का अनुमान लगाते हैं और फिर उचित रेफ्रिजरेंट और आवश्यक विभिन्न घटकों का चयन करते हुए प्रणाली को डिज़ाइन करते हैं। बड़ी भवनो के लिए, बिल्डिंग सर्विस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर या बिल्डिंग इंजीनियरिंग इंजीनियर एचवीएसी प्रणाली का विश्लेषण, डिज़ाइन और निर्दिष्ट करते हैं। विशेषता यांत्रिक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता तब प्रणाली बनाते हैं, स्थापित करते हैं और कमीशन करते हैं। प्रतिष्ठानों के निर्माण परमिट और कोड-अनुपालन निरीक्षण सामान्य रूप से सभी प्रकार के भवनों के लिए आवश्यक हैं।

डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क
चूंकि एचवीएसी को भिन्न-भिन्न भवनो या अन्य संलग्न स्थानों (जैसे उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड | नोराड के भूमिगत मुख्यालय) में निष्पादित किया जाता है, इसमें सम्मिलित उपकरण कुछ स्थितियों में बड़े डिस्ट्रिक्ट ऊष्मा (डीएच) या डिस्ट्रिक्ट कूलिंग (डीसी) नेटवर्क का विस्तार है, या संयुक्त डीएचसी नेटवर्क। ऐसे स्थितियों में, परिचालन और रखरखाव पहलुओं को सरल किया जाता है और खपत की गई ऊर्जा के बिल के लिए मीटरिंग आवश्यक हो जाती है, और कुछ स्थितियों में बड़ी प्रणाली में वापस की जाने वाली ऊर्जा। उदाहरण के लिए, निश्चित समय पर भवन में एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडे पानी का उपयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा लौटाए गए गर्म पानी का उपयोग किसी अन्य भवन में ऊष्मा के लिए या डीएचसी नेटवर्क के समग्र ऊष्मा-भाग के लिए किया जा सकता है। ऊष्मामान)।

इस प्रकार एचवीएसी को बड़े नेटवर्क पर आधारित करने से पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने में सहायता मिलती है जो अधिकांशतः व्यक्तिगत भवनों के लिए संभव नहीं होता है, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए,  सर्दी जुकाम,  मुक्त शीतलन के लिए झील के कुछ स्थानों में शीतलन क्षमता, और मौसमी ऊष्माीय ऊर्जा संचायन के सक्षम कार्य। तथा एचवीएसी प्रणालियों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके यह पर्यावरण के लिए बड़ा अंतर ला सकता है और विभिन्न विधियों का उपयोग करने के ज्ञान का विस्तार करने में सहायता कर सकता है।

इतिहास
एचवीएसी निकोले लावोव, माइकल फैराडे, रोला सी. कारपेंटर, विलिस कैरियर, एडविन रूड, रूबेन ट्रैन, जेम्स जौल, विलियम रैनकिन, निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों और खोजों पर आधारित है।

इस समय सीमा के अंदर कई आविष्कार पहले कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग प्रणाली की प्रारंभ से पहले हुए थे, तथा जिसे 1902 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए अल्फ्रेड वोल्फ (कूपर, 2003) द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि विलिस कैरियर ने सैकेट्स-विल्हेम्स प्रिंटिंग कंपनी को प्रक्रिया से लैस किया था। उसी वर्ष एसी इकाई। कॉइन कॉलेज 1899 में एचवीएसी प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला स्कूल था।

एचवीएसी प्रणाली के घटकों का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ हुआ, और दुनिया भर में कंपनियों और आविष्कारकों द्वारा आधुनिकीकरण, उच्च दक्षता और प्रणाली नियंत्रण के नए विधिया निरंतर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

ऊष्मा
उष्मक वे उपकरण हैं जिनका उद्देश्य भवन के लिए ऊष्मा (अर्थात ऊष्मा) उत्पन्न करना है। यह केंद्रीय ऊष्मा के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली में बॉयलर, फर्नेस (हाउस ऊष्मा), या केंद्रीय स्थान में पानी, भाप, या हवा को गर्म करने के लिए ऊष्मा पंप होता है जैसे घर में फर्नेस (हाउस ऊष्मा), या बड़ी भवन में यांत्रिक कमरा। गर्मी को संवहन, चालन या विकिरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। स्पेस उष्मक का उपयोग सिंगल रूम को गर्म करने के लिए किया जाता है और इसमें केवल एक इकाई होती है।

पीढ़ी
इश प्रकार ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन के लिए उष्मक उपस्तिथ हैं। एक अन्य प्रकार का ऊष्मा स्रोत इलेक्ट्रिक ऊष्मा है, सामान्यतः उच्च प्रतिरोध तार से बने रिबन को गर्म करना (निक्रोम देखें)। इस सिद्धांत का उपयोग बेसबोर्ड उष्मक और स्पेस उष्मक के लिए भी किया जाता है। विद्युत उष्मक अधिकांशतः ऊष्मा पंप प्रणाली के लिए बैकअप या पूरक गर्मी के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

ऊष्मा पंप ने 1950 के दशक में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। ऊष्मा पंप ऊष्मा पंप स्रोतों से गर्मी निकाल सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय हवा, किसी भवन से निकलने वाली हवा, या भूमिगत से। ऊष्मा पंप संरचना के बाहर से गर्मी को अंदर की हवा में स्थानांतरित करते हैं। प्रारंभ में, ऊष्मा पंप एचवीएसी प्रणाली का उपयोग केवल मध्यम जलवायु में किया जाता था, किन्तु कम ऊष्मामान के संचालन में सुधार और अधिक कुशल घरों के कारण कम भार के साथ, वे कूलर जलवायु में लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं, वे इंटीरियर को ठंडा करके रिवर्स में भी काम कर सकते हैं।

पानी/भाप
गर्म पानी या भाप के स्थितियों में, कमरे में गर्मी के परिवहन के लिए पाइपिंग का उपयोग किया जाता है। अधिकांश आधुनिक गर्म पानी बॉयलर ऊष्मा प्रणाली में परिसंचारी होता है, जो वितरण प्रणाली के माध्यम से गर्म पानी को स्थानांतरित करने के लिए पंप है (जैसा कि पुराने जल ऊष्मा या ग्रेविटी-फेड प्रणाली | ग्रेविटी-फेड प्रणाली के विपरीत)। गर्मी को रेडिएटर (ऊष्मा), गर्म पानी के कॉइल (हाइड्रो-एयर), या अन्य ऊष्मा एक्सचेंजर्स का उपयोग करके निकटतम की हवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। रेडिएटर्स को दीवारों पर लगाया जा सकता है या फर्श की गर्मी उत्पन्न करने के लिए फर्श के अंदर स्थापित किया जा सकता है।

गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में पानी का उपयोग हाइड्रोनिक्स के रूप में जाना जाता है। गर्म पानी नहाने और धोने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए सहायक ऊष्मा एक्सचेंजर भी प्रदान कर सकता है।

वायु
गर्म हवा प्रणालियां गर्म हवा को आपूर्ति के डक्टवर्क प्रणाली के माध्यम से वितरित करती हैं और धातु या फाइबरग्लास नलिकाओं के माध्यम से हवा लौटाती हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए बाष्पीकरणकर्ता कॉइल द्वारा ठंडा हवा को वितरित करने के लिए कई प्रणालियां समान नलिकाओं का उपयोग करती हैं। धूल और पराग कणों को हटाने के लिए हवा की आपूर्ति को सामान्य रूप से एयर फिल्टर के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है।

खतरे
इनडोर ऊष्मा की विधि के रूप में भट्टियों, स्पेस उष्मक और बॉयलरों के उपयोग से अधूरा दहन और कार्बन मोनोऑक्साइड,, फॉर्मलाडेहाइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अन्य दहन उपोत्पादों का उत्सर्जन हो सकता है। अधूरा दहन तब होता है जब अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है; इनपुट विभिन्न संदूषक युक्त ईंधन हैं और आउटपुट हानिकारक उपोत्पाद हैं, सबसे खतरनाक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साथ बेस्वाद और गंधहीन गैस है।

इस प्रकार उचित वेंटिलेशन के बिना, कार्बन मोनोऑक्साइड $$1000                                                                                                                                                                                                                $$ पीपीएम $$(0.1%)                                                                                                                                                                                                                         $$ की सांद्रता पर घातक हो सकती है। चूंकि, कई सौ पीपीएम पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से सिरदर्द, थकान, मतली और उल्टी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बांधता है, कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य चिंताएँ इसके हृदय और न्यूरोबिहेवियरल प्रभाव हैं। तथा इस प्रकार यह कार्बन मोनोऑक्साइड एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सख्त होना) उत्पन्न कर सकता है और दिल के दौरे को भी ट्रिगर कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर हाथ से आंखों के समन्वय, सतर्कता और निरंतर प्रदर्शन को कम करता है। यह समय के विभेदन को भी प्रभावित कर सकता है।

वेंटिलेशन
इस प्रकार वेंटिलेशन ऊष्मामान को नियंत्रित करने या नमी, गंध, धुएं, गर्मी, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, या कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी संयोजन को हटाने और ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए किसी भी स्थान में हवा को बदलने या बदलने की प्रक्रिया है। वेंटिलेशन अधिकांशतः भवन के अंदर की जगह के लिए बाहरी हवा के निश्चयपूर्वक वितरण को संदर्भित करता है। भवनो में स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भवन को हवादार करने के विधियों को यांत्रिक और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

यांत्रिक या बलपूर्वक
मैकेनिकल, या बलपूर्वक, वेंटिलेशन एक एयर हैंडलर (एएचयू) द्वारा प्रदान किया जाता है और इनडोर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त नमी, गंध और दूषित पदार्थों को अधिकांशतः कमजोर पड़ने या बाहरी हवा के साथ बदलने से नियंत्रित किया जा सकता है। चूंकि, नम जलवायु में वेंटिलेशन हवा से अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

गंध और कभी-कभी आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए रसोई और बाथरूम में सामान्यतः यांत्रिक निकास होते हैं। ऐसी प्रणालियों के डिजाइन में कारकों में प्रवाह दर (जो पंखे की गति और निकास वेंट आकार का कार्य है) और ध्वनि का स्तर सम्मिलित है। डायरेक्ट ड्राइव मैकेनिज्म के पंखे कई अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हैं और रखरखाव की जरूरतों को कम कर सकते हैं।

गर्मियों में, छत के पंखे (यांत्रिक) और टेबल/फर्श के पंखे रहने वालों की त्वचा पर पसीने के वाष्पीकरण को बढ़ाकर कथित ऊष्मामान को कम करने के उद्देश्य से एक कमरे के अंदर हवा प्रसारित करते हैं। क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, सीलिंग फैन का उपयोग सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए छत से फर्श तक गर्म स्तरीकृत हवा को परिचालित करके किया जा सकता है।

निष्क्रिय
प्राकृतिक वेंटिलेशन एक भवन का वेंटिलेशन है जिसमें पंखे या अन्य यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किए बिना बाहरी हवा होती है। जब जगह छोटी हो और आर्किटेक्चर अनुमति देता है तो यह संचालन योग्य खिड़कियों, लुउवर, या ट्रिकल वेंट्स के माध्यम से हो सकता है। एएसएचआरएई ने प्राकृतिक वेंटिलेशन को खुली खिड़कियों, दरवाजों, ग्रिल्स और अन्य नियोजित भवन लिफाफा पेनेट्रेशन (फायरस्टॉप) के माध्यम से हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया है, और प्राकृतिक और/या कृत्रिम रूप से उत्पादित दबाव अंतरों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अधिक जटिल योजनाओं में, गर्म हवा को ऊपर उठने की अनुमति दी जाती है और ऊंची भवन के उद्घाटन को बाहर (स्टैक प्रभाव) में प्रवाहित किया जाता है, जिससे बाहर की ठंडी हवा कम भवन के उद्घाटन में खींची जाती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन योजनाएं बहुत कम ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, किन्तु आराम सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म या नम जलवायु में, केवल प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से थर्मल आराम बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। एयर कंडीशनिंग प्रणाली का उपयोग या तो बैकअप या पूरक के रूप में किया जाता है। एयर-साइड इकोनोमाइज़र #एचवीएसी भी बाहरी हवा का उपयोग स्थान को कंडीशन करने के लिए करता है, किन्तु पंखे, नलिकाएं, डैम्पर्स और कंट्रोल प्रणाली का उपयोग करके ऐसा करें जिससे उपयुक्त होने पर ठंडी बाहरी हवा को प्रस्तुत किया जा सके और वितरित किया जा सके।

इस प्रकर प्राकृतिक वेंटिलेशन का महत्वपूर्ण घटक वायु परिवर्तन दर या प्रति घंटे वायु परिवर्तन है: समष्टि की मात्रा से विभाजित वेंटिलेशन की प्रति घंटा दर। उदाहरण के लिए, प्रति घंटे छह वायु परिवर्तन का मतलब है कि समष्टि की मात्रा के बराबर नई हवा की मात्रा हर दस मिनट में जोड़ी जाती है। मानव आराम के लिए, प्रति घंटे कम से कम चार वायु परिवर्तन विशिष्ट हैं, चूंकि गोदामों में केवल दो ही हो सकते हैं। वायु परिवर्तन दर का बहुत अधिक होना असुविधाजनक हो सकता है, तथा पवन सुरंग के समान जिसमें प्रति घंटे हजारों परिवर्तन होते हैं। उच्चतम वायु परिवर्तन दर भीड़-भाड़ वाली जगहों, बार, नाइट क्लब, व्यावसायिक रसोई के लिए प्रति घंटे लगभग 30 से 50 वायु परिवर्तन हैं।

कमरे के बाहर के संबंध में कमरे का दबाव या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक दबाव तब होता है जब समाप्त होने की तुलना में अधिक हवा की आपूर्ति की जाती है, और बाहरी दूषित पदार्थों की प्रवेश को कम करने के लिए सामान है।

वायुजनित रोग
प्राकृतिक वायुसंचार तपेदिक, सामान्य सर्दी, इन्फ्लूएंजा, मेनिन्जाइटिस या कोविड-19 जैसी वायुजनित बीमारियों के प्रसार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। खुले दरवाजे और खिड़कियां प्राकृतिक वेंटिलेशन को अधिकतम करने के अच्छे विधिया हैं, जो महंगे और रखरखाव-आवश्यक यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में हवाई संसर्ग के संकट को बहुत कम कर देगा। ऊंची छत और बड़ी खिड़कियों वाले पुराने जमाने के क्लिनिकल क्षेत्र सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वेंटिलेशन की निवेश बहुत कम है और यह रखरखाव मुक्त है, और विशेष रूप से सीमित-संसाधन सेटिंग्स और उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल है, जहां टीबी और संस्थागत टीबी संचरण का बोझ सबसे अधिक है। ऐसी स्थितियों में जहां श्वसन अलगाव कठिन है और जलवायु अनुमति देती है, हवाई संक्रमण के संकट को कम करने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोले जाने चाहिए। प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सस्ता है।

एयर कंडीशनिंग
एयर कंडीशनिंग प्रणाली, या एक स्टैंडअलोन एयर कंडीशनर, भवन के सभी या भाग के लिए शीतलन और / या एयर कंडीशनिंग या आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है। वातानुकूलित भवनो में अधिकांशतः सीलबंद खिड़कियां होती हैं, क्योंकि खुली खिड़कियां निरंतर इनडोर वायु स्थितियों को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रणाली के विरुद्ध काम करती हैं। बाहर, ताजी हवा सामान्यतः पर स्पेस रिटर्न एयर के साथ मिश्रण करने के लिए मिक्स एयर चेंबर में वेंट द्वारा प्रणाली में खींची जाती है। फिर मिश्रण हवा इनडोर या आउटडोर ऊष्मा विनिमायक खंड में प्रवेश करती है जहां हवा को ठंडा किया जाना है, फिर धनात्मक वायु दाब बनाने वाले स्थान पर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस वेंट के उद्घाटन को समायोजित करके ताजी हवा से बनी रिटर्न एयर का प्रतिशत सामान्यतः हेरफेर किया जा सकता है। विशिष्ट ताजी हवा का सेवन कुल आपूर्ति हवा का लगभग 10% है।

इस प्रकार गर्मी को हटाकर एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रदान किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण, संवहन या ऊष्मीय चालन के माध्यम से ऊष्मा को हटाया जा सकता है। गर्मी हस्तांतरण माध्यम प्रशीतन प्रणाली है, जैसे पानी, हवा, बर्फ और रसायनों को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। रेफ्रिजरेंट का उपयोग या तो ऊष्मा पम्प प्रणाली में किया जाता है जिसमें ऊष्मागतिक प्रशीतन चक्र को चलाने के लिए कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, या एक मुक्त शीतलन प्रणाली में उपयोग किया जाता है जो कूल रेफ्रिजरेंट (सामान्यतः पानी या ग्लाइकोल मिश्रण) को प्रसारित करने के लिए पंप का उपयोग करता है।

यह जरूरी है कि ठंडा होने वाले क्षेत्र के लिए एयर कंडीशनिंग हॉर्स पावर पर्याप्त हो। कम शक्ति वाले एयर कंडीशनिंग प्रणाली से विद्युत की बर्बादी और अक्षम उपयोग होगा। किसी भी स्थापित एयर कंडीशनर के लिए पर्याप्त हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है।

प्रशीतन चक्र
प्रशीतन चक्र ठंडा करने के लिए चार आवश्यक तत्वों का उपयोग करता है, जो कंप्रेसर, कंडेनसर, मीटरिंग उपकरण और बाष्पीकरणकर्ता हैं।
 * एक कंप्रेसर के इनलेट पर, प्रणाली के अंदर रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम ऊष्मामान, गैसीय अवस्था में होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को उच्च दबाव और ऊष्मामान तक पंप करता है।
 * वहां से यह ऊष्मा एक्सचेंजर (कभी-कभी संघनक कॉइल या कंडेनसर कहा जाता है) में प्रवेश करता है, जहां यह बाहर की ओर गर्मी खो देता है, ठंडा हो जाता है और अपने तरल चरण में संघनित हो जाता है।
 * एक थर्मल विस्तार वाल्व (जिसे मीटरिंग उपकरण भी कहा जाता है) रेफ्रिजरेंट तरल को उचित दर पर प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करता है।
 * तरल रेफ्रिजरेंट को दूसरे ऊष्मा एक्सचेंजर में लौटा दिया जाता है, जहां इसे वाष्पित होने दिया जाता है, इसलिए ऊष्मा एक्सचेंजर को अधिकांशतः वाष्पीकरण कॉइल या बाष्पीकरणकर्ता कहा जाता है। जैसे ही तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित होता है, यह अंदर की हवा से गर्मी को अवशोषित करता है, कंप्रेसर में लौटता है और चक्र को दोहराता है। इस प्रक्रिया में, गर्मी घर के अंदर से अवशोषित होती है और बाहर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप भवन ठंडा हो जाता है।

परिवर्तनशील जलवायु में, प्रणाली में रिवर्सिंग वाल्व सम्मिलित हो सकता है जो सर्दियों में ऊष्मा से गर्मियों में कूलिंग में बदल जाता है। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को उल्टा करके, ऊष्मा पंप रेफ्रिजरेशन चक्र को कूलिंग से ऊष्मा या इसके विपरीत में बदल दिया जाता है। यह सुविधा को एक ही उपकरण द्वारा उसी माध्यम से और उसी हार्डवेयर के साथ गर्म और ठंडा करने की अनुमति देता है।

फ्री कूलिंग
नि:शुल्क शीतलन प्रणालियों में बहुत अधिक क्षमताएं हो सकती हैं, और कभी-कभी मौसमी ऊष्माीय ऊर्जा संचायन के साथ जोड़ दी जाती हैं जिससे सर्दियों की ठंड का उपयोग गर्मियों में एयर कंडीशनिंग के लिए किया जा सके। सामान्य संचायन माध्यम गहरे जलवाही स्तर या प्राकृतिक भूमिगत चट्टानी पिंड होते हैं जिन तक छोटे-व्यास, ऊष्मा-विनिमायक-सुसज्जित बोरहोल के समूह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। छोटे संचायन वाली कुछ प्रणालियाँ हाइब्रिड होती हैं, जो शीतलन के मौसम की प्रारंभ में मुफ्त शीतलन का उपयोग करती हैं, और बाद में संचायन से आने वाले संचलन को ठंडा करने के लिए ऊष्मा पम्प का उपयोग करती हैं। ऊष्मा पंप जोड़ा जाता है क्योंकि जब प्रणाली कूलिंग (चार्जिंग के विपरीत) मोड में होता है, तो संग्रहित ऊष्मा सिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग सीजन के समय ऊष्मामान धीरे-धीरे बढ़ता है।

इस प्रकार कुछ प्रणालियों में अर्थशास्त्री मोड सम्मिलित होता है, जिसे कभी-कभी फ्री-कूलिंग मोड कहा जाता है। बचत करते समय, नियंत्रण प्रणाली बाहरी वायु स्पंज को (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) खोलेगी और वापसी वायु स्पंज को बंद (पूरी तरह या आंशिक रूप से) करेगी। इससे प्रणाली को ताजा, बाहरी हवा की आपूर्ति की जाएगी। जब बाहर की हवा डिमांड की गई ठंडी हवा की तुलना में ठंडी होती है, तो यह शीतलन की यांत्रिक आपूर्ति (सामान्यतः ठंडा पानी या प्रत्यक्ष विस्तार डीएक्स इकाई) का उपयोग किए बिना डिमांड को पूरा करने की अनुमति देगा, इस प्रकार ऊर्जा की बचत होगी। नियंत्रण प्रणाली बाहर की हवा बनाम वापसी हवा के ऊष्मामान की तुलना कर सकती है, या यह हवा की एन्थैल्पी की तुलना कर सकती है, जैसा कि अधिकांशतः जलवायु में किया जाता है जहां आर्द्रता अधिक होती है। दोनों ही स्थितियों में, प्रणाली के लिए इकोनॉमीज़र मोड में प्रवेश करने के लिए बाहरी हवा वापसी हवा की तुलना में कम ऊर्जावान होनी चाहिए।

स्प्लिट प्रणाली की तुलना में पैकेज्ड
सेंट्रल, ऑल-एयर कंडीशनिंग प्रणाली (या पैकेज प्रणाली) एक संयुक्त आउटडोर कंडेनसर/बाष्पीकरण इकाई के साथ अधिकांशतः उत्तर अमेरिकी निवासों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में स्थापित होते हैं, किन्तु रेट्रोफिट करना मुश्किल होता है (ऐसी भवन में स्थापित करना जिसे डिज़ाइन नहीं किया गया था) इसे प्राप्त करने के लिए) भारी वायु नलिकाओं की आवश्यकता के कारण। (इन स्थितियों में मिनिस्प्लिट डक्टलेस प्रणाली का उपयोग किया जाता है।) उत्तरी अमेरिका के बाहर, पैकेज्ड प्रणाली का उपयोग केवल सीमित अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें स्टेडियम, थिएटर या प्रदर्शनी हॉल जैसे बड़े इनडोर स्थान सम्मिलित होते हैं।

पैकेज्ड प्रणाली का विकल्प स्प्लिट-प्रणाली एयर कंडीशनर में भिन्न-भिन्न इनडोर और आउटडोर कॉइल का उपयोग है। स्प्लिट प्रणाली उत्तरी अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में, आवासीय अनुप्रयोगों में स्प्लिट प्रणाली को अधिकांशतः देखा जाता है, किन्तु वे छोटे व्यावसायिक भवनों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। स्प्लिट प्रणाली का उपयोग किया जाता है जहां डक्टवर्क संभव नहीं है या जहां स्पेस कंडीशनिंग दक्षता प्रमुख चिंता का विषय है। डक्टलेस एयर कंडीशनिंग प्रणाली के लाभों में आसान स्थापना, कोई डक्टवर्क नहीं, अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण, नियंत्रण का लचीलापन और शांत संचालन सम्मिलित हैं। स्पेस कंडीशनिंग में, डक्ट का हानि ऊर्जा खपत का 30% हो सकता है। मिनीस्प्लिट्स के उपयोग से स्पेस कंडीशनिंग में ऊर्जा की बचत हो सकती है क्योंकि डक्टिंग से कोई हानि नहीं होता है।

स्प्लिट प्रणाली के साथ, इवेपोरेटर कॉइल बाहरी यूनिट से सीधे हवा को डक्ट करने के अतिरिक्त एक इनडोर और आउटडोर यूनिट के मध्य रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का उपयोग करके रिमोट कंडेनसर यूनिट से जुड़ा होता है। दिशात्मक झरोखों वाली इंडोर इकाइयाँ दीवारों पर चढ़ती हैं, छत से निलंबित होती हैं, या छत में फिट होती हैं। अन्य इनडोर इकाइयाँ सीलिंग कैविटी के अंदर माउंट होती हैं जिससे डक्ट की छोटी लंबाई इनडोर यूनिट से कमरों के चारों ओर वेंट या डिफ्यूज़र तक हवा को संभाला जा सके।

स्प्लिट प्रणाली अधिक कुशल हैं और फुटप्रिंट सामान्यतः पैकेज प्रणाली से छोटा होता है। दूसरी ओर, पैकेज प्रणाली में स्प्लिट प्रणाली की तुलना में थोड़ा कम इनडोर ध्वनि स्तर होता है क्योंकि पंखा मोटर बाहर स्थित होता है।

निरार्द्रीकरण
एयर कंडीशनिंग प्रणाली में डीह्यूमिडिफिकेशन (वायु सुखाने) बाष्पीकरणकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। चूंकि बाष्पीकरणकर्ता ओस बिंदु से नीचे के ऊष्मामान पर काम करता है, इसलिए हवा में नमी बाष्पीकरणकर्ता कॉइल ट्यूबों पर संघनित होती है। यह नमी वाष्पक के तल पर पैन में एकत्र की जाती है और केंद्रीय नाली या बाहर भूमिगत पर पाइपिंग द्वारा हटा दी जाती है।

डीह्यूमिडिफ़ायर एक एयर-कंडीशनर जैसा उपकरण है जो किसी कमरे या भवन की नमी को नियंत्रित करता है। यह अधिकांशतः बेसमेंट में नियोजित होता है जिसमें उनके कम ऊष्मामान (और नम फर्श और दीवारों के लिए प्रवृत्ति) के कारण उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होती है। खाद्य खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों में, बड़े खुले चिलर कैबिनेट आंतरिक हवा को डीह्यूमिडीफाई करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसके विपरीत, ह्यूमिडिफायर भवन की आर्द्रता को बढ़ाता है।

एचवीएसी घटक जो वेंटिलेशन हवा को डीह्यूमिडीफाई करते हैं, सावधानीपूर्वक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि बाहरी हवा लगभग सभी भवनो के लिए वार्षिक आर्द्रता भार का सबसे अधिक गठन करती है।

रखरखाव
सभी आधुनिक एयर कंडीशनिंग प्रणाली, यहां तक ​​कि छोटी विंडो पैकेज इकाइयां, आंतरिक एयर फिल्टर से लैस हैं। ये सामान्यतः पर हल्के धुंध जैसी सामग्री के होते हैं, और इन्हें नियमो के वारंट के रूप में बदला या धोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च धूल वातावरण में इमारत, या प्यारे पालतू जानवरों के साथ एक घर, इन गंदगी के भार के बिना भवनो की तुलना में फिल्टर को अधिक बार बदलने की आवश्यकता होगी। इन फिल्टरों को आवश्यकतानुसार बदलने में विफलता कम ऊष्मा विनिमय दर में योगदान देगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ ऊर्जा, छोटा उपकरण जीवन और उच्च ऊर्जा बिल होंगे; कम हवा के प्रवाह के परिणामस्वरूप आइस्ड-ओवर इवेपोरेटर कॉइल हो सकते हैं, जो एयरफ्लो को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत गंदे या प्लग किए गए फ़िल्टर ऊष्मा चक्र के समय ज़्यादा गरम हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली को हानि हो सकता है या आग भी लग सकती है।

क्योंकि एयर कंडीशनर गर्मी को इनडोर कॉइल और आउटडोर कॉइल के मध्य ले जाता है, दोनों को साफ रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाष्पीकरणकर्ता कॉइल पर एयर फिल्टर को बदलने के अतिरिक्त, कंडेनसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। कंडेनसर को साफ रखने में विफलता अंततः कंप्रेसर को हानि पहुंचाएगी क्योंकि कंडेनसर कॉइल इनडोर गर्मी (बाष्पीकरणकर्ता द्वारा उठाए गए) और कंप्रेसर को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न गर्मी दोनों को निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

ऊर्जा दक्षता
भवनो की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एचवीएसी महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है क्योंकि भवन निर्माण क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिशत खपत करता है। 1980 के दशक से, एचवीएसी उपकरण के निर्माता अपने द्वारा निर्मित प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मूल रूप से बढ़ती ऊर्जा लागतों से प्रेरित था, और वर्तमान में पर्यावरणीय विवादों के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, एचवीएसी प्रणाली दक्षता में सुधार भी रहने वालों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। अमेरिका में, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने वर्षों से सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। एचवीएसी प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई विधिया हैं।

ऊष्मा ऊर्जा
अतीत में, भवनो को गर्म करने के लिए पानी का ऊष्मा अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक था। आज, बलपूर्वक वायु प्रणालियां एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुनी हो सकती हैं और अधिक लोकप्रिय हैं।

बलपूर्वक वायु प्रणालियों के कुछ लाभ, जो अब व्यापक रूप से चर्चों, स्कूलों और उच्च अंत निवासों में उपयोग किए जाते हैं एक दोष स्थापना निवेश है, जो पारंपरिक एचवीएसी प्रणालियों की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है।
 * उत्तम एयर कंडीशनिंग प्रभाव
 * 15-20% तक की ऊर्जा बचत
 * कंडीशनिंग भी

ज़ोनिंग ऊष्मा प्रारंभ करके केंद्रीय ऊष्मा प्रणाली में ऊर्जा दक्षता में और भी सुधार किया जा सकता है। यह गैर-केंद्रीय ऊष्मा प्रणाली के समान गर्मी के अधिक दानेदार अनुप्रयोग की अनुमति देता है। ज़ोन को कई थर्मोस्टैट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल ऊष्मान प्रणालियों में थर्मोस्टैट्स ज़ोन वाल्वों को नियंत्रित करते हैं, और बलपूर्वक वायु प्रणालियों में वे झरोखों के अंदर ज़ोन डैम्पर्स को नियंत्रित करते हैं जो चुनिंदा रूप से हवा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। इस स्थितियों में, उचित ऊष्मामान बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमान (ऊष्मा) ऊष्मा ऊर्जा की डिमांड की गणना करके बिल्डिंग ऊष्मा को नियंत्रित करने का एक और विधि है जिसे प्रत्येक समय इकाई में भवन को आपूर्ति की जानी चाहिए।

भू-स्रोत ऊष्मा पंप
भू-स्रोत, या भू-ऊष्माीय, ऊष्मा पम्प साधारण ऊष्मा पम्पों के समान होते हैं, किन्तु ऊष्मा को बाहरी हवा में या उससे स्थानांतरित करने के अतिरिक्त, वे ऊष्मा और वातानुकूलन प्रदान करने के लिए पृथ्वी के स्थिर, समान ऊष्मामान पर निर्भर करते हैं। कई क्षेत्रों में मौसमी ऊष्मामान चरम सीमा का अनुभव होता है, जिसके लिए भवनो को गर्म करने या ठंडा करने के लिए बड़ी क्षमता वाले ऊष्मा और कूलिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मोंटाना में भवन को गर्म करने के लिए पारंपरिक ऊष्मा पंप प्रणाली का उपयोग किया जाता है -70 °F कम ऊष्मामान या अमेरिका में अब तक दर्ज किए गए उच्चतम ऊष्मामान में किसी भवन को ठंडा करना—134 °F डेथ वैली, कैलिफ़ोर्निया में, 1913 में अंदर और बाहर हवा के ऊष्मामान के मध्य अत्यधिक अंतर के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पृथ्वी की सतह से एक मीटर नीचे, चूंकि, भूमिगत अपेक्षाकृत स्थिर ऊष्मामान पर रहती है। अपेक्षाकृत मध्यम ऊष्मामान पृथ्वी के इस बड़े स्रोत का उपयोग करते हुए, ऊष्मा या कूलिंग प्रणाली की क्षमता को अधिकांशतः अधिक कम किया जा सकता है। चूंकि भूमिगत का तापमान अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है, भूमिगत के नीचे 1.8 मीटर (6 फीट) पर, तापमान सामान्यतः पर केवल 7 से 24 डिग्री सेल्सियस (45 से 75 डिग्री फारेनहाइट) के बीच होता है।.

सौर एयर कंडीशनिंग
फोटोवोल्टिक सौर पैनल एयर कंडीशनिंग की परिचालन निवेश को संभावित रूप से कम करने का नया विधि प्रदान करते हैं। पारंपरिक एयर कंडीशनर अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग करके चलते हैं, और इसलिए, इन इकाइयों के साथ संगत होने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष-वर्तमान सौर ऊर्जा को उल्टा करने की आवश्यकता होती है। नई चर-गति डीसी-मोटर इकाइयां सौर ऊर्जा को अधिक आसानी से चलाने की अनुमति देती हैं क्योंकि यह रूपांतरण अनावश्यक है, और चूंकि मोटर्स आपूर्ति की गई सौर ऊर्जा (जैसे, क्लाउड कवर के कारण) में भिन्नता से जुड़े वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के प्रति सहिष्णु हैं।

वेंटिलेशन ऊर्जा पुनः प्राप्ति
एनर्जी रिकवरी प्रणाली कभी-कभी ऊष्मा रिकवरी वेंटिलेशन या एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन प्रणाली का उपयोग करते हैं जो निकास हवा से समझदार गर्मी या गुप्त गर्मी को ठीक करने के लिए ऊष्मा एक्सचेंजर्स या थर्मल व्हील को नियोजित करते हैं। यह घर के अंदर की बासी हवा से बाहर से आने वाली ताजी हवा में ऊर्जा के हस्तांतरण के द्वारा किया जाता है।

एयर कंडीशनिंग ऊर्जा
वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र का प्रदर्शन ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम द्वारा सीमित है। ये एयर कंडीशनिंग और ऊष्मा पंप उपकरण गर्मी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के अतिरिक्त स्थानांतरित करते हैं, इसलिए थर्मल दक्षता इन उपकरणों के प्रदर्शन का उचित वर्णन नहीं करती है। प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) प्रदर्शन को मापता है, किन्तु इस आयाम रहित माप को नहीं अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, अनेक एचवीएसी प्रणालियों के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) का पारंपरिक रूप से उपयोग किया गया है। ईईआर ऊर्जा दक्षता अनुपात है जो आधारित है a 35 C बाहरी ऊष्मामान। विशिष्ट शीतलन मौसम में एयर कंडीशनिंग उपकरण के प्रदर्शन का अधिक स्पष्ट वर्णन करने के लिए ईईआर, मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (एसईईआर), या यूरोप में इएसईईआर का संशोधित संस्करण उपयोग किया जाता है। एसईईआर रेटिंग स्थिर के अतिरिक्त मौसमी ऊष्मामान औसत पर आधारित होती है 35 °C बाहरी ऊष्मामान। वर्तमान उद्योग न्यूनतम एसईआर रेटिंग 14 एसईआर है। इंजीनियरों ने कुछ क्षेत्रों की ओर संकेत किया है जहां उपस्थित हार्डवेयर की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हवा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पंखे के ब्लेड पर सामान्यतः शीट मेटल से मुहर लगाई जाती है, जो निर्माण का अल्पव्ययी विधि है, किन्तु परिणामस्वरूप वे वायुगतिकीय रूप से कुशल नहीं होते हैं। अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लेड हवा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति को एक तिहाई कम कर सकता है।

डिमांड नियंत्रित रसोई वेंटिलेशन
डिमांड नियंत्रित किचन वेंटिलेशन (डीसीकेवी) एक व्यावसायिक रसोई में वास्तविक खाना पकाने के भार के जवाब में रसोई के निकास की मात्रा को नियंत्रित करने और हवा की आपूर्ति करने के लिए भवन नियंत्रण दृष्टिकोण है। पारंपरिक वाणिज्यिक रसोई वेंटिलेशन प्रणाली खाना पकाने की गतिविधि की मात्रा से स्वतंत्र 100% पंखे की गति पर काम करते हैं और डीसीकेवी प्रौद्योगिकी परिवर्तन महत्वपूर्ण पंखे की ऊर्जा और वातानुकूलित वायु बचत प्रदान करते हैं। स्मार्ट सेंसिंग तकनीक को प्रयुक्त करके, निकास और आपूर्ति पंखे दोनों को मोटर ऊर्जा बचत के लिए आत्मीयता नियम का लाभ उठाने के लिए निकास और आपूर्ति पंखे दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है, मेकअप एयर ऊष्मा और कूलिंग ऊर्जा को कम किया जा सकता है, तथा सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, और परिवेशी रसोई ध्वनि के स्तर को कम किया जा सकता है।

वायु निस्पंदन और सफाई
हवा की सफाई और निस्पंदन हवा से कण, दूषित पदार्थ, वाष्प और गैसों को हटा देता है। फ़िल्टर्ड और साफ हवा का उपयोग ऊष्मा, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। हमारे भवन के वातावरण की सुरक्षा करते समय हवा की सफाई और फिल्ट्रेशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्वच्छ वायु वितरण दर (सीएडीआर) स्वच्छ हवा की मात्रा है जो एक एयर क्लीनर कमरे या स्थान को प्रदान करता है। सीएडीआर का निर्धारण करते समय, अंतरिक्ष में वायु प्रवाह की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रवाह दर के साथ एक एयर क्लीनर 30 m3 प्रति मिनट और 50% की दक्षता का CADR है 15 m3 प्रति मिनट। सीएडीआर के साथ, जब हमारे इनडोर वातावरण में हवा की बात आती है तो निस्पंदन प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कण या फाइबर के आकार, फिल्टर पैकिंग घनत्व और गहराई, और वायु प्रवाह दर पर निर्भर करता है।

उद्योग और मानक
HVAC उद्योग संचालन और रखरखाव, सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, और शिक्षा और अनुसंधान सहित भूमिकाओं के साथ एक विश्वव्यापी उद्यम है। एचवीएसी उद्योग को एचवीएसी उपकरण के निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक रूप से विनियमित किया गया था, लेकिन एचआरडीआई (हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल), एएसएचआरएई, एसएमएसीएनए, एसीसीए (अमेरिका के एयर कंडीशनिंग ठेकेदार), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड, जैसे विनियमन और मानक संगठन। उद्योग का समर्थन करने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड और एयर मूवमेंट एंड कंट्रोल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। (यूनाइटेड लेबोरेटरीज एक सर्वग्राही एजेंसी के रूप में एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और ताप दोनों के लिए एक अनुमान लगाने में प्रारंभिक बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, ताप भार की गणना करने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजी हवा की आवश्यकताओं को विस्तार से खोजना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय
ISO 16813:2006 मानकीकरण के लिए पर्यावरण मानकों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक है। यह पर्यावरण डिजाइन के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह रहने वालों के लिए स्वस्थ इनडोर वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता के लिए पर्यावरणीय डिजाइन के निर्माण में सम्मिलित विभिन्न पक्षों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ISO16813 नए निर्माण और उपस्थित भवनों के रेट्रोफिट पर प्रयुक्त होता है। भवन पर्यावरण डिजाइन मानक का उद्देश्य है:
 * डिजाइन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से स्थिरता के विवादों से संबंधित बाधाओं को प्रदान करें, डिजाइन प्रक्रिया की प्रारंभ से निर्माण और संयंत्र जीवन चक्र के साथ-साथ स्वामित्व और परिचालन निवेश पर विचार किया जाए;
 * डिजाइन प्रक्रिया के हर चरण में इनडोर वायु गुणवत्ता, थर्मल आराम, ध्वनिक आराम, दृश्य आराम, ऊर्जा दक्षता और एचवीएसी प्रणाली नियंत्रण के लिए तर्कसंगत मानदंडों के साथ प्रस्तावित डिजाइन का आकलन करें;
 * डिज़ाइन प्रक्रिया के समय डिज़ाइन के निर्णयों और मूल्यांकनों की पुनरावृति करें।

उद्योग और मानक
एचवीएसी उद्योग एक विश्वव्यापी उद्यम है, जिसमें संचालन और रखरखाव, प्रणाली डिजाइन और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, और शिक्षा और अनुसंधान सहित भूमिकाएँ सम्मिलित हैं। एचवीएसी उद्योग को ऐतिहासिक रूप से एचवीएसी उपकरण के निर्माताओं द्वारा विनियमित किया गया था, किन्तु एचएआरडीआई (हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल), एएसएचआरएई, एसएमएसीएनए, एसीसीए (एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ अमेरिका), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड, जैसे नियामक और मानक संगठन उद्योग को समर्थन देने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिकल कोड और एएमसीए की स्थापना की गई है। (एक सर्वव्यापी एजेंसी के रूप में यूएल एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और तापन दोनों के लिए अनुमान लगाने का प्रारंभिक बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। चूंकि, ताप भार की गणना करने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजी हवा की आवश्यकताओं का विस्तार से पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य अमेरिका में, एचवीएसी इंजीनियर सामान्यतः पर अमेरिकन सोसायटी ऑफ ऊष्मा, रेफ्रिजरेटिंग, और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स (एएसएचआरएई), धारा 608 ईपीए प्रमाणन (एचवीएसी उपकरणों की स्थापना और सेवा के लिए) के सदस्य हैं, या स्थानीय इंजीनियर प्रमाणित जैसे विशेष राज्य या कुछ न्यायालयों में, शहर द्वारा जारी मुख्य बॉयलर लाइसेंस के लिए। एएसएचआरएई एचवीएसी में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी समाज है। समाज, क्षेत्रों, अध्यायों और छात्र शाखाओं में संगठित, क्षेत्र के चिकित्सकों और जनता के लाभ के लिए एचवीएसी ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। एएसएचआरएई नए ज्ञान के विकास में भाग लेने के कई अवसर प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, अनुसंधान और इसकी कई तकनीकी समितियाँ। ये समितियाँ सामान्यतः पर प्रति वर्ष दो बार एएसएचआरएई वार्षिक और शीतकालीन बैठकों में मिलती हैं। एक लोकप्रिय उत्पाद शो, एएचआर एक्सपो, प्रत्येक शीतकालीन एएसएचआरएई बैठक के संयोजन में आयोजित किया गया है। सोसायटी के लगभग 50,000 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है।

एचवीएसी डिजाइन के लिए सबसे मान्यता प्राप्त मानक एएसएचआरएई डेटा पर आधारित हैं। सबसे लोकप्रिय एएसएचआरएई हैंडबुक के चार खंड फंडामेंटल, रेफ्रिजरेशन, एचवीएसी एप्लिकेशन और एचवीएसी प्रणाली और उपकरण हैं। चार पुस्तिकाओं के वर्तमान संस्करण नीचे दिखाए गए हैं:
 * 2020 एएसएचआरएई हैंडबुक-एचवीएसी प्रणाली और उपकरण
 * 2019 एएसएचआरएई हैंडबुक-एचवीएसी एप्लीकेशन
 * 2018 एएसएचआरएई हैंडबुक-रेफ्रिजरेशन
 * 2017 एएसएचआरएई हैंडबुक-फंडामेंटल

एएसएचआरएई हैंडबुक का प्रत्येक खंड हर चार साल में अपडेट किया जाता है। फंडामेंटल हैंडबुक में ऊष्मा और कूलिंग कैलकुलेशन सम्मिलित हैं। डिज़ाइन व्यवसायी को डिज़ाइन और देखभाल के मानकों के लिए एएसएचआरएई डेटा से परामर्श करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट बिल्डिंग कोड एचवीएसी डिज़ाइन प्रथाओं के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं; चूंकि, यूएमसी और आईएमसी जैसे कोड में स्थापना आवश्यकताओं पर अधिक विवरण सम्मिलित हैं। अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्री में एसएमएसीएनए, एसीजीआईएच और तकनीकी व्यापार पत्रिकाओं से आइटम सम्मिलित हैं।

अमेरिकी डिजाइन मानकों को यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड या इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड में विधायी किया गया है। कुछ राज्यों, काउंटियों या शहरों में इनमें से कोई भी कोड अपनाया जा सकता है और विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ये कोड 3 साल के कोड विकास चक्र पर क्रमशः इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल ऑफिसर्स (आईएपीएमओ) या इंटरनेशनल कोड काउंसिल (इंटरनेशनल कोड काउंसिल) द्वारा अपडेट और प्रकाशित किए जाते हैं। सामान्यतः, निजी और कुछ सार्वजनिक संपत्तियों पर इन मानकों को प्रयुक्त करने के लिए स्थानीय भवन परमिट विभागों पर आरोप लगाया जाता है।

तकनीशियन
एक एचवीएसी तकनीशियन एक ट्रेडमैन है जो ऊष्मा, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में कुशल है। यूएस में एचवीएसी तकनीशियन औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जहां अधिकांश सहयोगी डिग्री अर्जित करते हैं। एचवीएसी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण में कक्षा के व्याख्यान और हाथों के कार्य सम्मिलित हैं, और शिक्षुता द्वारा पीछा किया जा सकता है जिसमें वर्तमान में स्नातक अस्थायी अवधि के लिए व्यवसायी एचवीएसी तकनीशियन के साथ काम करता है। एचवीएसी तकनीक जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें एयर कंडीशनिंग, ऊष्मा पंप, गैस ऊष्मा और वाणिज्यिक प्रशीतन जैसे क्षेत्रों में भी प्रमाणित किया जा सकता है।

यूनाइटेड किंगडम
बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स का चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऐसा निकाय है जो आवश्यक सेवा (प्रणाली आर्किटेक्चर) को कवर करता है जो भवनो को संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल, ऊष्मा, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और प्लंबिंग उद्योग सम्मिलित हैं। बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, गणित और विज्ञान में शैक्षणिक आवश्यकताएं जीसीएसई (ए-सी) / मानक ग्रेड (1-3) हैं, जो माप, योजना और सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अधिकांशतः इंजीनियरिंग की एक शाखा में एक अकादमिक डिग्री चाहते हैं, जैसे भवन निर्माण पर्यावरण इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सीआईबीएसई का पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और साथ ही इंजीनियरिंग काउंसिल यूके द्वारा चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने के लिए, इंजीनियरों को प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय में ऑनर्स डिग्री और मास्टर डिग्री भी प्राप्त करनी चाहिए। सीआईबीएसई ब्रिटेन के बाजार और आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग के लिए प्रासंगिक एचवीएसी डिजाइन के लिए कई गाइड प्रकाशित करता है। इन गाइडों में विभिन्न अनुशंसित डिजाइन मानदंड और मानक सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ यूके बिल्डिंग नियमों के अंदर उद्धृत हैं, और इसलिए प्रमुख बिल्डिंग सेवाओं के कार्यों के लिए विधायी आवश्यकता बनाते हैं। मुख्य गाइड हैं:
 * गाइड ए: पर्यावरण डिजाइन
 * गाइड बी: ऊष्मा, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन
 * गाइड सी: संदर्भ डेटा
 * गाइड डी: भवनो में परिवहन व्यवस्था
 * गाइड ई: फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग
 * गाइड एफ: भवनों में ऊर्जा दक्षता
 * गाइड जी: पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
 * गाइड एच: बिल्डिंग कंट्रोल प्रणाली
 * गाइड जे: मौसम, सौर और प्रकास डेटा
 * गाइड के: भवनो में विद्युत
 * गाइड एल: स्थिरता
 * गाइड एम: रखरखाव इंजीनियरिंग और प्रबंधन

निर्माण क्षेत्र के अंदर, गैस, विद्युत, पानी, ऊष्मा और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ कई अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना और रखरखाव की डिजाइन और देखरेख करना बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर का काम है। ये सभी भवनो को रहने और काम करने के लिए आरामदायक और स्वस्थ स्थान बनाने में सहायता करते हैं। भवन निर्माण सेवा एक ऐसे क्षेत्र का भाग है जिसमें 51,000 से अधिक व्यवसाय हैं और रोजगार जीडीपी के 2% -3% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया
एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (एएमसीए), ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड ऊष्मा (एईआरएएच), ऑस्ट्रेलियन रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल एसोसिएशन और सीआईबीएसई उत्तरदायी हैं।

एशिया
एशियाई वास्तुशिल्प ऊष्मामान-नियंत्रण की यूरोपीय विधियों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियन ऊष्मा पारंपरिक रूप से अंडरफ्लोर ऊष्मा या इतिहास या साज-सज्जा जैसे कि कोटत्सु टेबल और सीधे लोगों को गर्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि पश्चिमी फोकस के विपरीत, आधुनिक काल में, वायु प्रणालियों को डिजाइन करने पर होता है।

फिलीपींस
फिलीपीन सोसायटी ऑफ वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स (पीएसवीएआरई) फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (पीएसएमई) के साथ फिलीपींस में एचवीएसी / एमवीएसी (एमवीएसी का मतलब यांत्रिक वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) के लिए कोड और मानकों पर शासन करता है।

भारत
भारत में एचवीएसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ऊष्मा, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (आईएसआरएई) की स्थापना की गई थी। आईएसएचआरएई एएसएचआरएई का सहयोगी है। आईएसएचआरएई की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 1981 में और 1989 में बैंगलोर में एक अध्याय प्रारंभ किया गया था। 1989 और 1993 के बीच, भारत के सभी प्रमुख शहरों में एएसएचआरएई अध्यायों का गठन किया गया था।

यह भी देखें

 * हवा की गति (एचवीएसी)
 * वास्तुशिल्पीय इंजीनियरिंग
 * अशरे हैंडबुक
 * सहायक विद्युत इकाई
 * विद्युतीय गर्मी
 * पंखे का तार इकाई
 * एचवीएसी नियम की शब्दावली
 * हेड-एंड पावर
 * होटल विद्युत
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * आउटडोर लकड़ी से चलने वाला बॉयलर
 * दीप्तिमान शीतलन
 * सिक बिल्डिंग सिंड्रोम
 * समान कोड
 * यूनिफॉर्म मैकेनिकल कोड
 * वेंटिलेशन (वास्तुकला)
 * विश्व प्रशीतन दिवस
 * राइटसॉफ्ट

आगे की पढाई

 * International Mechanical Code (2012 (Second Printing)) by the International Code Council, Thomson Delmar Learning.
 * Modern Refrigeration and Air Conditioning (August 2003) by Althouse, Turnquist, and Bracciano, Goodheart-Wilcox Publisher; 18th edition.
 * The Cost of Cool.