विद्युतीय नलिका

इमारत या संरचना में विद्युत तारों की विभिन्न बिंदुओं तक पहुंचने तथा उनकी रक्षा के लिए नलिका का उपयोग किया जाता है जिसे विद्युत नलिका या नाली भी कहा जाता है। विद्युत नाली धातु, प्लास्टिक, फाइबर या अग्निसह मिट्टी (फायर क्ले) से बना हो सकता है। अधिकांश विद्युत नाली सख्त होती है, लेकिन कुछ उद्देश्यों के लिए लचीले नाली का उपयोग किया जाता है।

नलिका (कन्डुइट) आमतौर पर विद्युत उपकरणों की स्थापना के स्थल पर इलेक्ट्रीशियन द्वारा स्थापित किया जाता है। यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, एनईसी (NEC) और अन्य बिल्डिंग कोड के द्वारा प्रपत्र (फॉर्म) और अधिष्ठापन (इंस्टॉलेशन) विवरण अक्सर वायरिंग नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते है।

इतिहास
प्रारंभ में विद्युतीय प्रकाशीय अधिष्ठापन (इलेक्ट्रिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन) ने गैस लाइट फिक्स्चर की सेवा करने वाले मौजूदा गैस पाइप का इस्तेमाल किया जिसे इलेक्ट्रिक लैंप में बदल दिया गया था। चूंकि इस तकनीक ने आंतरिक वायरिंग के लिए बहुत अच्छी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए इसे सभी प्रकार के आंतरिक वायरिंग तक बढ़ाया गया था और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ दिनों में उद्देश्य-निर्मित कपलिंग और फिटिंग विद्युत उपयोग के लिए निर्मित किए गए थे।

हालांकि, अधिकांश विद्युत कोड अब गैस पाइपिंग के माध्यम से विद्युत चालकों (कंडक्टरों) के मार्ग को अवरुध करते हैं, क्योंकि आमतौर पर विद्युत इन्सुलेशन को नुकसान पाइप और फिटिंग के अंदर उसके मोटे और अंदरूनी हिस्सों में होता है जबकि यह गैस के लिए उपयोग किए जाते हैं।

अन्य वायरिंग विधियों के साथ तुलना
विद्युतीय नलिका (इलेक्ट्रिकल कन्डुइट), संलग्न संवाहक को नमी और रासायनिक वाष्प से बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। अलग-अलग संख्या, आकार और प्रकार के चालकों (कंडक्टरों) को एक नलिका में खींचा जा सकता है, जो केबल के कई प्रवाह या अनुकूलित समग्र केबल के खर्च की तुलना में रचना (डिजाइन) और निर्माण को सरल करता है। इमारतों में तार प्रणाली (वायरिंग सिस्टम) जरूरत के मुताबिक परिवर्तनशील हो सकते हैं। विद्युत नलिका के उपयोग के माध्यम से वायरिंग परिवर्तनों को सरल और सुरक्षित बनाया जाता है, ऐसा इसलिए हो पता है क्योंकि नलिका में मौजूदा चालकों (कंडक्टरों) को वापस तथा नए चालकों (कंडक्टरों) को नलिका के पथ में थोड़ा व्यवधान के साथ स्थापित किया जा सकता है।

नलिका प्रणाली को जलरोधी या पनडुब्बी (सबमर्सिबल) बनाया जा सकता है। धातु नलिका का उपयोग विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से संवेदनशील सर्किटों को कवच प्रदान करने में किया जा सकता है, और संलग्न बिजली केबलों से इस तरह के हस्तक्षेप के उत्सर्जन को भी रोका जा सकता है। गैर-मेटालिक कडुएट्स जंगरोधी और हल्के वजन वाले होते हैं तथा अधिष्ठापन लागत को कम करते हैं।

नलिका जब उचित सीलबंद (सीलिंग) फिटिंग के साथ स्थापित किया जाता है, तो यह नलिका में ज्वलनशील गैसों और वाष्प के प्रवाह की अनुमति नहीं देगा, जो वाष्पशील पदार्थों को संभालने वाले क्षेत्रों में आग और विस्फोट के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है।

कुछ प्रकार के नलिका को कंक्रीट में प्रत्यक्ष तख़्तबंदी (एनकैसेमेंट) के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आमतौर पर वाणिज्यिक भवनों में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े  और खुले क्षेत्रों के बीच में विद्युत और संचार आउटलेट स्थापित किया जा सके। उदाहरण के लिए, दुकानों में खुदरा प्रदर्शित क्षेत्र तथा कार्यालयों के खुले क्षेत्र में बिजली और संचार केबलों को जोड़ने के लिए फर्श-माउंटेड कडुएट्स बॉक्स का उपयोग करते हैं।

दोनों धातु और प्लास्टिक नलिका  को काम के अनुरूप मोड़ा जा सकता है ताकि निर्मित फिटिंग की अत्यधिक अनुपयोग के बिना एक साफ अधिस्थापना की जा सके। अनियमित या घुमावदार भवन में वायरिंग अधिस्थापना में यह विशेष रूप से फायदेमंद है। कडुएट्स को मोड़ने के लिए विशेष ट्यूब वाले उपकरण का उपयोग बिना किन्किंग या डेंटिंग के किया जाता है।

सामग्री और श्रम की लागत के कारण नलिका अधिष्ठापन की लागत अन्य वायरिंग विधियों से अधिक होती है। आवासीय निर्माण जैसे अनुप्रयोगों में, उच्च स्तर की शारीरिक क्षति सुरक्षा की आवश्यकता अनिवार्य नहीं हो सकती है, इसलिए नलिका का खर्च अनुबद्ध नहीं है। नलिका के भीतर स्थापित चालक (कंडक्टर) खुले वायरिंग की तुलना में गर्मी को आसानी से विस्थापित नहीं कर पाते, यदि अनेक चालक (कंडक्टर) एक ही नलिका में स्थापित हैं तो प्रत्येक चालक (कंडक्टर)की वर्तमान क्षमता को अनिवार्य रूप से कम (व्युत्पन्न) किया जाना चाहि। यह अव्यवहारिक और तारों के नियमों द्वारा निषिद्ध है, जिसमें नलिका के एक प्रवाह (रन) में कुल मोड़ 360 डिग्री से अधिक हैं, इसलिए इस तरह के प्रवाह में क्षति के बिना चालक (कंडक्टर) स्थापित करने की अनुमति देने के लिए विशेष आउटलेट फिटिंग प्रदान की जानी चाहिए।

कुछ प्रकार के धातु की नलिका अर्थिंग (ग्राउंडिंग) के लिए एक उपयोगी बॉन्डिंग चालक (कंडक्टर) के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वायरिंग नियामक कुछ प्रकार के कारीगरी के मानकों या अर्थिंग के पूरक साधनों को निर्धारित कर सकते हैं। धातु की नलिका को कभी -कभी अर्थिंग चालक (कंडक्टर) के रूप में उपयोग किया जा सकता है,जबकि सर्किट की लंबाई सीमित हो। उदाहरण के लिए, अर्थिंग चालक (कंडक्टर) के रूप में लंबे प्रवाह वाली नलिका में विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक हो सकता है, और एक गलती पर अतिप्रवाह उपकरणों (ओवरकरंट उपकरणों) के उचित संचालन की अनुमति नहीं देता है।

प्रकार
नाली प्रणाली को दीवार की मोटाई, यांत्रिक कठोरता और टयूबिंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। सामग्री को यांत्रिक सुरक्षा, संक्षारण प्रतिरोध, और स्थापना की समग्र लागत (श्रम प्लस सामग्री लागत) के लिए चुना जा सकता है। खतरनाक क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों के लिए तारों के नियमों को अनुमोदित स्थापना प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के नाली का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

धातु
कठोर धातु नाली (आरएमसी) एक मोटी दीवार वाली थ्रेडेड टयूबिंग है, जो आमतौर पर लेपित स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बना है।

जस्ती कठोर नाली (जीआरसी) जस्ती स्टील टयूबिंग है, एक ट्यूबिंग दीवार के साथ जो इसे थ्रेडेड करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त मोटी है।इसके सामान्य अनुप्रयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्माण में हैं। यह तार और कनेक्टर्स की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इंटरमीडिएट धातु नाली (आईएमसी) एक स्टील टयूबिंग है जो ईएमटी से भारी है लेकिन आरएमसी से हल्का है। इसे पिरोया जा सकता है।

विद्युत धातु टयूबिंग (ईएमटी), जिसे कभी-कभी पतली दीवार कहा जाता है, आमतौर पर गैल्वेनाइज्ड कठोर नाली (जीआरसी) के बजाय उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जीआरसी से कम खर्चीला और हल्का होता है। ईएमटी स्वयं थ्रेडेड नहीं है, लेकिन इसका उपयोग थ्रेडेड फिटिंग के साथ किया जा सकता है जो इसे क्लैंप करते हैं। नाली की लंबाई एक दूसरे से और क्लैंप-प्रकार की फिटिंग वाले उपकरणों से जुड़ी होती है। जीआरसी की तरह, आवासीय अनुप्रयोगों की तुलना में वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में ईएमटी अधिक आम है। ईएमटी आमतौर पर लेपित स्टील से बना होता है, हालांकि यह एल्यूमीनियम हो सकता है। जस्ती स्टील नाली के समान एल्यूमीनियम नाली, एक कठोर ट्यूब है, जिसका उपयोग आमतौर पर वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां जंग के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थानों में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र शामिल होंगे, जहां बड़ी मात्रा में पानी और सफाई रसायन गैल्वनाइज्ड नाली को अनुपयुक्त बना देंगे। एल्युमीनियम को सीधे कंक्रीट में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि धातु सीमेंट में क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। कंक्रीट के साथ आकस्मिक संपर्क द्वारा जंग को रोकने के लिए नाली को लेपित किया जा सकता है। एल्यूमीनियम नाली आमतौर पर स्थापित करने के लिए कम श्रम लागत होने के अलावा स्टील की तुलना में कम लागत होती है, क्योंकि एल्यूमीनियम नाली की लंबाई में समान आकार के कठोर स्टील नाली का वजन लगभग एक तिहाई होगा।

गैर-धातु
पीवीसी कॉन्डुइट को लंबे समय से स्टील नलिका की तुलना में  सबसे हल्का माना जाता है, और आमतौर पर कॉन्डुइट के अन्य रूपों की तुलना में इसकी लागत कम होती है। उत्तर अमेरिकी विद्युत अभ्यास में, यह तीन अलग-अलग दीवार की मोटाई में उपलब्ध है, जिसमें पतली किस्म की दीवार केवल कंक्रीट में एम्बेडेड तथा  गाड़ने तथा सतही काम के लिए भारी ग्रेड की दिवार सर्वथा उपयुक्त है। धातु की नलिका के लिए बनाई गई अधिकांश फिटिंग पीवीसी के रूप में भी उपलब्ध हैं। प्लास्टिक सामग्री नमी और कई संक्षारक पदार्थों का प्रतिरोध करती है, लेकिन चूंकि टयूबिंग गैर-प्रवाहकीय है, इसलिए प्रत्येक नाली में एक अतिरिक्त बंधन (अर्थिंग) चालक (कंडक्टर) खींचा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष ताप उपकरणों का उपयोग करके पीवीसी नलिका को गर्म किया जा सकता है और क्षेत्र में मोड़ा जा सकता है।

फिटिंग के लिए जोड़ों को स्लिप-ऑन सॉल्वेंट-वेल्डेड कनेक्शन के साथ बनाया जाता है, जो संयोजन के बाद तेजी से स्थापित होते हैं और लगभग एक दिन में पूरी तीव्रता प्राप्त कर लेते  हैं। चूंकि स्लिप-फिट सेक्शन को संयोजन  के दौरान घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए थ्रेडेड कॉन्डुइट (जैसे एरिक्सन) के साथ उपयोग किए जाने वाले विशेष संयोजक फिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि पीवीसी कॉन्डुइट में थर्मल विस्तार का एक उच्च गुणांक होता है जो अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इसे प्रत्येक प्रवाह (रन) के विस्तार और संकुचन की अनुमति देने के लिए इसे लगाया जाना चाहिए। घने रूप से बाँधी गई केबलों के आपसी ताप प्रभाव के कारण कई समानांतर प्रवाह अधिष्ठापन (कॉन्फ़िगरेशन) में पीवीसी को भूमिगत स्थापित करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि गर्म होने पर नलिका ख़राब हो जाएगी।

प्रबलित थर्मोसेटिंग राल कॉन्डुइट (आरटीआरसी) या फाइबरग्लास नलिका धातु के संघनन की तुलना में वजन में हल्का होता है, जो कम श्रम लागत में योगदान देता है। इसे कभी -कभी ऍफ़ आर इ के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कि फाइबरग्लास प्रबलित एपॉक्सी के लिए बना है, हालांकि यह शब्द ऍफ़ आर इ कंपोजिट का कानूनी रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह कम सामग्री लागत भी प्रदान कर सकता है। प्रबलित थर्मोसेटिंग राल कंडिट (आरटीआरसी) का उपयोग विभिन्न प्रकार के इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।[3]फाइबरग्लास नलिका विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप कई मोटाई की दीवार में उपलब्ध है और स्टील के समान  दूरी तय करने में उपयुक्त है। यह उच्च तापमान, कम धुआं, कोई लौ, वर्गीकृत क्षेत्र (कक्षा I डिवीजन 2), और शून्य हलोजन संस्करण में भी मेट्रो सुरंगों और स्टेशनों जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए निर्मित होते हैं और अमेरिका में एनएफपीए १३० के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अन्य गैर-मेटैलिक कडुएट्स  की तरह, अर्थिंग के लिए एक बॉन्डिंग चालक (कंडक्टर) की आवश्यकता हो सकती है। जोड़ों पर एपॉक्सी-ग्लूएड का लेपन किया जाता है, तथा जोड़ों को स्थापित होने के लिए कुछ स्थापना श्रम और समय की आवश्यकता होती है।आरटीआरसी नलिका को काम काज के अनुरूप मोड़ा नहीं जा सकता बल्कि उन्हें उचित फिटिंग का उपयोग करके उनकी दिशाओं को बदला जाना चाहिए, और ना ही आरटीआरसी नलिका को लुमिनाइरेस का समर्थन करने के लिए अनुमोदित किया जाता है।

रिगिड नॉनमेटालिक कॉन्डुइट (आरएनसी) एक गैर-मेटालिक अनथ्रेडेड चिकनी-दीवार वाली टयूबिंग है।

इलेक्ट्रिकल नॉनमेटालिक ट्यूबिंग (ईएनटी) एक पतली-दीवार वाले नालीदार टयूबिंग है जो नमी प्रतिरोधी और लौ मंदता धारण करती है। यह लचीली होती है तथा इसे हाथ से मोड़ा जा सकता है, हालांकि इसमें फिटिंग नहीं होती है। इसके नालीदार आकार के कारण इसे पिरोया नहीं गया है, हालांकि कुछ फिटिंग इसकी अपवाद हो सकती है।

लचीला
लचीले नलिका (कंडुइट्) का उपयोग मोटर्स या अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है इसका उपयोग वहां होता है जहां कंपन के कारण पृथक्करण होने लहता है, या जहां कठोर कनेक्शन का उपयोग करने के लिए अत्यधिक संख्या में फिटिंग की आवश्यकता होगी। विद्युत कोड कुछ प्रकार के लचीले नलिका के प्रवाह  की लंबाई को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

लचीली धातु नलिका (एफएमसी, जिसे अनौपचारिक रूप से ग्रीनफील्ड या फ्लेक्स कहा जाता है) को एल्यूमीनियम या स्टील के एक स्व-संवादात्मक रिब्ड स्ट्रिप के पेचदार कोइलिंग द्वारा बनाया जाता है, इससे एक खोखली ट्यूब बनती है और इसके माध्यम से तारों को खींचा जा सकता है। एफएमसी का उपयोग मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन ईएमटी या अन्य गैर-फ्लेक्सिबल नलिका को स्थापित करने के लिए यह अव्यावहारिक होता है, फिर भी यहाँ चालकों (कंडक्टरों) की सुरक्षा के लिए धातु की मजबूती आवश्यक है। लचीली ट्यूबिंग किसी भी मोड़ को स्थायी बनाए नहीं रखता है, और स्वतंत्र रूप से लचीला (फ्लेक्स) कर सकता है।

एफएमसी (FMC) का उपयोग एक उपकरण की तरह विशेष परिस्थितियों  में अर्थिंग चालक (कंडक्टर) के रूप में किया जा सकता है जो की व्यापार आकार और एफएमसी के उपयोग के लिए जरूरी लम्बाई तथा नलिका में निहित सर्किट के एम्परेज पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर, एक उपकरण अर्थिंग चालक (कंडक्टर) को एफएमसी के माध्यम से एक एम्पैसिटी के साथ खींचा जाना चाहिए जो कि एफएमसी के भीतर निहित सबसे बड़े सर्किट पर लगाए गए फॉल्ट करंट को ले जाने के लिए उपयुक्त हो।

लिक्विडटाइट लचीली धातु नलिका (एलएफएमसी) एक जलरोधी प्लास्टिक कोटिंग द्वारा घिरी धातु की लचीली नलिका होती है। इसका आंतरिक भाग (इंटीरियर) एफएमसी के समान होता है।

लचीली धातु टयूबिंग (एफएमटी, उत्तरी अमेरिका) लचीली धातु नलिका (एफएमसी) के समान नहीं है जिसका वर्णन यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एनईसी) अनुच्छेद 348 में किया गया है। एफएमटी एक रेसवे है, जो की नलिका नहीं है और इसे एक अलग एनईसी के अनुच्छेद ३६० में वर्णित किया गया है। । यह केवल 1/2" और 3/4" व्यापार आकारों में आता है, जबकि एफएमसी का 1/2" ~ 4" व्यापार आकार होता है। एनईसी 360.2 इसका वर्णन इस प्रकार करता है की  "एक रेसवे जो एक गैर-धातु जैकेट के बिना क्रॉस सेक्शन का बना हुआ, लचीला, धातु और तरलता में गोलाकार होता है।"

भूमिगत
बिजली और संचार केबलों की स्थापना के लिए इमारतों, संरचनाओं या उपकरणों के बीच भूमिगत कंडुएट्स स्थापित किया जा सकता है। इन कंडुएट्स का सम्मुचय, जिसे अक्सर एक डक्ट बैंक कहा जाता है, या तो सीधे भूमि में रोपित हो सकता है, या कंक्रीट में संलग्न किया जा सकता है (कभी -कभी कतरनी बलों के खिलाफ रैनफोर्सिन्ग रिबार को मजबूत किया जाता है)। वैकल्पिक रूप से, जनोपयोगी सुरंग (यूटिलिटी टनल) में एक डक्ट बैंक स्थापित किया जा सकता है। एक डक्ट बैंक इमारतों या अतिरिक्त शक्ति और संचार सर्किटों के बीच क्षतिग्रस्त केबलों के प्रतिस्थापना की अनुमति देगा, जो एक खंदक के पुन: उत्खनन (एक्सकैवेशन) के खर्च के बिना होगा। धातु नलिका का उपयोग कभी -कभी गाड़ने के लिए किया जाता है, आमतौर पर पीवीसी, पॉलीइथाइलीन या पॉलीस्टाइनिन प्लास्टिक का उपयोग अपने कम लागत, आसान स्थापना और जंग प्रतिरोधकता के  कारण किया जाता है।

पूर्व में, सीमेंट के साथ मिश्रित संपीड़ित एस्बेस्टोस फाइबर (जैसे ट्रांसनेट) का उपयोग कुछ भूमिगत प्रतिष्ठानों के लिए किया गया था।टेलीफोन और संचार सर्किट आमतौर पर फायर किए गए-मिट्टी के नाली में स्थापित किए गए थे।

लागत तुलना
स्थापना श्रम, वजन और भौतिक लागत का सटीक अनुपात नाली के आकार के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन 3/4 इंच (21 मीट्रिक) व्यापार आकार (उत्तरी अमेरिका) के लिए मान प्रतिनिधि हैं।

फिटिंग
नलिका (कंडुएट्) में बॉक्स कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स या अन्य इलेक्ट्रिकल बॉक्स शामिल होते हैं। एक विशिष्ट बॉक्स कनेक्टर को एक जंक्शन बॉक्स के नॉकआउट में डाला जाता है, थ्रेडेड एंड के साथ फिर बॉक्स के भीतर से एक रिंग (लॉक नट कहा जाता है) बोल्ट और नट द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। फिटिंग के दूसरे छोर में आमतौर पर एक स्क्रू या संपीड़न रिंग होती है जो सम्मिलित नलिका पर चढ़ी होती है। गैर-थ्रेडेड नलिका (कंडुइट्) के लिए फिटिंग या तो सेट स्क्रू के साथ या एक संपीड़न नट के साथ सुरक्षित है जो नलिका को घेरे रखता है। सामान्य उद्देश्य के उपयोग के लिए धातु नलिका के साथ फिटिंग डाई-कास्ट जस्ता से बना हो सकता है, लेकिन जहां मजबूत फिटिंग की आवश्यकता होती है, वे तांबे से मुक्त एल्यूमीनियम या कच्चे लोहे से बने होते हैं।

कपलिंग में दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं।

पानी के पाइपिंग के विपरीत, यदि नलिका को जलरोधक बनाना है, इसका मतलब यह है की पानी को नलिका से  बाहर होना चाहिए अंदर नहीं। इस मामले में, विशेष फिटिंग के साथ गास्केट का उपयोग किया जाता है, जो कि मूल विद्युत वेदरहेड ओवरहेड से विद्युत मीटर तक जाता है।

लचीली धातु नाली आमतौर पर बॉक्स के बाहर एक क्लैंप के साथ फिटिंग का उपयोग करती है, ठीक वैसे ही जैसे नंगे केबल होते हैं।

नाली निकाय
नलिका निकाय का उपयोग नलिका के भाग में प्रवाहकीय पहुँच प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, ताकि नलिका के एक विशेष खंड में अधिक मोड़ की अनुमति दी जा सके, स्थान को संरक्षित करने के पूर्ण आकार की  मोड़ त्रिज्या अधिष्ठापित करना या नलिका को विभाजित करने के लिए कई दिशाओं में पथ बनाना अव्यावहारिक या असंभव होगा। चालकों (कंडक्टरों) को एक नलिका  निकाय के अंदर नहीं जोड़ा जा सकता है, जब तक कि यह विशेष रूप से ऐसे उपयोग के लिए सूचीबद्ध न हो।

नलिका निकाय जंक्शन बक्से से भिन्न होते हैं, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से समर्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है, जो उन्हें कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बहुत उपयोगी बना सकता है। नलिका निकायों को आमतौर पर कोंडुलेट्स के रूप में जाना जाता है जो कूपर क्राउसे-हिंड्स कंपनी उनके इंडस्ट्रीज के प्रभाग, द्वारा ट्रेडमार्क किया गया एक शब्द है।


 * नालीदार निकाय विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे नमी रेटिंग और सामग्री जिसमें जस्ती स्टील, एल्यूमीनियम और पीवीसी शामिल हैं। सामग्री के आधार पर, वे नलिका को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न यांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसके प्रकार निम्नवत हैं:
 * एल-आकार के निकायों, ईएलएल (Ells) में एलबी (LB), एलएल (LL), और एलआर (LR) शामिल हैं, जहां इनलेट एक्सेस कवर के अनुरूप है और आउटलेट क्रमशः पीछे, बाएं और दाएं होता है। तारों को खींचने के लिए पहुंच प्रदान करने के अलावा, यह एल फिटिंग नलिका को 90 डिग्री मोड़ने की अनुमति देता है जबकि एक पूर्ण-रेडियस 90 डिग्री स्वीप (घुमावदार नाली अनुभाग) के लिए यहाँ अपर्याप्त स्थान होता है।
 * टी-आकार (T-shaped) के निकायों (टीज़, tees) में एक्सेस कवर और आउटलेट्स के साथ कवर के बाएं और दाएं दोनों के लिए एक इनलेट की सुविधा है।
 * सी-आकार (C-shaped) के निकायों (सीईईएस, Cees) में एक्सेस कवर के ऊपर और नीचे समान छिद्र होते हैं, और चालकों (कंडक्टरों) को सीधे प्रवाह में खींचने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वे इनलेट और आउटलेट के बीच कोई मोड़ नहीं करते हैं।
 * सर्विस ईएलएल (Ell) बॉडीज़ (एसएलबी, SLBs), एक्सेस कवर के साथ इनलेट्स फ्लश के साथ छोटे ईएलएल का उपयोग किया जाता है, जहां अक्सर सर्किट बाहर से अंदर तक बाहरी दीवार से गुजरता है।

सतह माउंटेड रेसवे (वायर मोल्डिंग)
इस प्रकार के सजावटी नलिका को सौंदर्यपूर्ण रूप से दिवार के अंदर या पीछे छिपाए बिना तारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जहां अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता होती है वहां इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जहां दीवार से गुजरना पड़ता है वहां मुश्किल होती है या रीमॉडेलिंग की आवश्यकता होती है। नलिका में हटाने योग्य कवर के साथ एक खुला तल होता है और सतह पर सुरक्षित होता है तथा तार को इसके अंदर रखा जाता है।प्लास्टिक रेसवे का उपयोग अक्सर दूरसंचार वायरिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि एक पुरानी संरचना में नेटवर्क केबल, जहां कंक्रीट ब्लॉक के माध्यम से ड्रिल करना व्यावहारिक नहीं होता है।


 * लाभ


 * नई वायरिंग को मौजूदा इमारत में ड्राईवॉल, लैथ और प्लास्टर, कंक्रीट, या अन्य दीवार में छेद को हटाए या काटे बिना जोड़ने की अनुमति देता है।


 * परिपथ (सर्किट) को भविष्य के परिवर्तनों के लिए आसानी से स्थानीय और सुलभ होने की अनुमति देता है, इस प्रकार न्यूनतम प्रयास उन्नयन को सक्षम करता है।
 * नुकसान
 * उपस्थिति सभी पर्यवेक्षकों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

ट्रंकिंग
ट्रंकिंग शब्द का उपयोग यूनाइटेड किंगडम में विद्युत तार के लिए किया जाता है, आमतौर पर रिमूवेबल लिड्स के साथ क्रॉस सेक्शन में यह आयताकार होता है।

मिनी ट्रंकिंग शब्द है जिसका उपयोग यूके में छोटे रूप-कारक (आमतौर पर 6 मिमी से 25 मिमी वर्ग या आयत खंड) पीवीसी तार के लिए किया जाता है। भारत में, यह सेल्फ-फिक्सिंग टेप के साथ उपलब्ध है जो ट्रंकिंग को सुगम करता है। ईरान सहित कुछ देशों में, 'ट्रंकिंग' शब्द एक चैनल है जो स्विच और सॉकेट्स की स्थापना की अनुमति देता है।

उत्तरी अमेरिकी में, वायर गर्त और ले-इन वायरवे समान उत्पादों को नामित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। वॉल डक्ट रेसवे   उस प्रकार के लिए शब्द है जिसे एक दीवार में संलग्न किया जा सकता है।

इनरडक्ट्स
इनरडक्ट्स, सबडक्ट्स हैं जिन्हें ऑप्टिकल केबल रखने के लिए स्वच्छ, निरंतर, कम-घर्षण पथ प्रदान करने के लिए मौजूदा भूमिगत नाली प्रणालियों में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें अपेक्षाकृत कम खींचने वाली तनाव सीमाएं होती हैं। वे पारंपरिक नलिका को वश में करने के लिए एक साधन प्रदान करते हैं जो मूल रूप से छोटे ऑप्टिकल केबलों के लिए कई चैनलों में एकल, बड़े-व्यास वाले धातु चालक केबल के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इनरडक्ट्स आमतौर पर छोटे-व्यास, अर्ध-लचीले सबडक्ट होते हैं। टेल्कॉर्डिया जीआर -356 के अनुसार, तीन बुनियादी प्रकार के इनरडक्ट होते हैं: स्मूथवॉल, नालीदार और रिब्ड। ये विभिन्न डिजाइन इनरडक्ट के अंदर और बाहर के व्यास के प्रोफाइल पर आधारित हैं। विशेषताओं के एक विशिष्ट विशेषता जैसे कि शक्ति, लचीलापन, या घर्षण का सबसे कम गुणांक, आवश्यक इनरडक्ट के प्रकार को निर्धारित करता है।

बुनियादी प्रोफाइल या आकृति (स्मूथवॉल, नालीदार, या रिब्ड) से परे, इनरडक्ट भी बहुआयामी डिजाइन की बढ़ती विविधता में उपलब्ध है। मल्टीडक्ट या तो एक समग्र इकाई हो सकती है जिसमें चार या छह व्यक्तिगत इनरडक्ट्स शामिल हैं जो कुछ यांत्रिक साधनों द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं, या एक एकल एक्सट्रूडेड उत्पाद जिसमें कई चैनल होते हैं और उनके माध्यम से कई केबलों को खींचने के लिए मल्टीडक्ट कॉइलेबल होता  है, और पारंपरिक इनरडक्ट के समान मौजूदा नलिका में खींचा जा सकता है।

निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा
नलिका दोनों परिस्थितियों में प्रासंगिक है जहाँ वह अग्निरोधक या वे प्रवेशक बन जाते हैं, अग्निरोधक के विषय में, जहां आकस्मिक आग के दौरान आंतरिक केबलों को चालू रखने के लिए सर्किट पूर्णता के उपायों को बाहर से लागू किया जा सकता है। ब्रिटिश मानक बीएस 476 आंतरिक आग पर भी विचार करता है, जिससे अग्निरोधक कंडुएट्स को केबल की आग से परिवेश की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी बाहरी प्रतिपादन को आंतरिक गर्मी निर्माण के कारण व्युत्पन्न होने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

यह भी देखें

 * टैंक धागा (पंजरगिविंदे)
 * पाइप धागा

बाहरी संबंध

 * Conduit definition
 * How to Bend Conduit Using a Pipe Bender