ओपनथर्म

ओपनथर्म (ओटी) मानक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग संघनक  बायलर  और थर्मोस्टेटिक नियंत्रक के बीच संचार के लिए केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में किया जाता है।  मानक के रूप में, ओपनथर्म किसी  निर्माता से स्वतंत्र है। सिद्धांततः निर्माता A के  नियंत्रक का उपयोग निर्माता B के बॉयलर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, OpenTherm नियंत्रक और बॉयलर हमेशा  साथ ठीक से काम नहीं करते हैं। ओपनथर्म मानक में कई वैकल्पिक सुविधाएँ शामिल हैं और कुछ उपकरणों में निर्माता-विशिष्ट सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं। ऐसी सुविधाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति अन्य ओपनथर्म उपकरणों के साथ संगतता को ख़राब कर सकती है।

इतिहास
ओपनथर्म की स्थापना 1996 में की गई थी क्योंकि कई निर्माताओं को रूम कंट्रोलर और बॉयलर के बीच उपयोग में आसान संचार प्रणाली की आवश्यकता थी। इसे मौजूदा नियंत्रकों की तरह, मौजूदा दो तारों पर, ध्रुवीयता के प्रति संवेदनशील नहीं, इलेक्ट्रिक बैटरी के उपयोग के बिना चलाना था।  पौंड स्टर्लिंग  के लिए, हनीवेल ने नवंबर 1996 में ओपनथर्म एसोसिएशन को पहला विनिर्देश बेचा। कुछ ही समय बाद, पहला उत्पाद बाज़ार में दिखाई दिया। 2008 तक एसोसिएशन में लगभग 42 सदस्य हो गए थे और इसने नियमित रूप से विनिर्देशों को अद्यतन और सुधार किया है। इसके अलावा, एसोसिएशन अपने सदस्यों के हितों की पैरवी करने में भी सक्रिय है और आईएसएच (फ्रैंकफर्ट) और मोस्ट्रा कॉन्वेग्नो (मिलन) जैसी प्रदर्शनियों में भी मौजूद है।, एसोसिएशन में दुनिया भर से 53 सदस्य हैं।

डिज़ाइन
नियंत्रक (मास्टर) और बॉयलर (स्लेव) के बीच संचार डिजिटल और द्वि-दिशात्मक है। विभिन्न आदेश और प्रकार की जानकारी स्थानांतरित की जा सकती है; हालाँकि, सबसे बुनियादी आदेश बॉयलर के लक्षित पानी का तापमान निर्धारित करना है। ओपनथर्म नियंत्रक और बॉयलर के बीच पारंपरिक बिना मुड़े हुए 2-तार केबल का उपयोग करता है। ओपनथर्म ध्रुवीयता के प्रति संवेदनशील नहीं है: तारों की अदला-बदली की जा सकती है। तारों की अधिकतम लंबाई 50 मीटर से अधिकतम 2 x 5 ओम प्रतिरोध तक है। पारंपरिक स्विचिंग थर्मोस्टेटिक नियंत्रकों के साथ बैकवर्ड संगतता के लिए, ओपनथर्म ने निर्दिष्ट किया कि यदि दो तार साथ जुड़े हुए हैं तो बॉयलर चालू हो जाएगा।

मल्टी प्वाइंट टू प्वाइंट
विशिष्टता 3.0 यह भी बताती है कि ओपनथर्म द्वारा दो से अधिक डिवाइस कैसे जोड़े जा सकते हैं। जबकि ओपनथर्म पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन है, मास्टर और स्लेव के बीच  अतिरिक्त डिवाइस (गेटवे) जोड़ा जाता है। इस गेटवे में 1 स्लेव और 1 (या अधिक) मास्टर इंटरफ़ेस हैं। गेटवे नियंत्रित करता है कि प्रत्येक स्लेव को कौन सा डेटा भेजा जाता है। एप्लिकेशन उदाहरण कमरे का तापमान नियंत्रक है जो हीट रिकवरी यूनिट से जुड़ा होता है, जो बॉयलर से जुड़ा होता है। ताप पुनर्प्राप्ति इकाई तब प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। अन्य संभावित कॉन्फ़िगरेशन में, थर्मोस्टेट या रूम कंट्रोलर  सीक्वेंसर से जुड़ा होता है, जिसके आगे ओपनथर्म इंटरफेस  से अधिक बॉयलर से जुड़ा होता है। कक्ष नियंत्रक  मानक इकाई हो सकता है, क्योंकि यह केवल  ताप-उत्पादक को 'देखता' है। सीक्वेंसर में वास्तविक गर्मी की मांग से मेल खाने के लिए चलने वाले बॉयलरों की संख्या को बढ़ाने या घटाने के लिए अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर शामिल है। सीक्वेंसर को बॉयलर से संयुक्त आउटपुट के तापमान को मापने के लिए  सेंसर की भी आवश्यकता होती है और आमतौर पर यह  मुख्य परिसंचरण पंप को भी नियंत्रित करेगा। गलती होने के बाद क्या होता है (शेष इकाइयों को फिर से क्रमबद्ध करना, कमरे के नियंत्रक पर प्रदर्शन के लिए गलती संदेशों को पारित करना, आदि) भी सीक्वेंसर कार्यक्षमता का हिस्सा है। (ऐसी प्रणाली के हाइड्रोलिक डिज़ाइन को  ही समय में चलने वाले बॉयलरों के विभिन्न संयोजनों को भी ध्यान में रखना चाहिए: बॉयलर से प्रवाह को संयोजित करने के लिए आमतौर पर  कम हानि वाला हेडर / हाइड्रोलिक सेपरेटर शामिल किया जाता है।)

ओपनथर्म/प्लस (ओटी/+)
दो तारों का उपयोग नियंत्रक को बिजली की आपूर्ति करने और नियंत्रक और बॉयलर के बीच द्विदिश डिजिटल संचार के लिए किया जाता है। न्यूनतम उपलब्ध बिजली 35 मेगावाट है। ओपनथर्म स्मार्ट पावर का उपयोग करते समय, मास्टर अनुरोध के अनुसार, यह 136 मेगावाट (मध्यम शक्ति) या 255 मेगावाट (उच्च शक्ति) भी हो सकता है। नियंत्रक वोल्टेज डोमेन में मैनचेस्टर कोड|मैनचेस्टर-एन्कोडेड अनुक्रम भेजकर बॉयलर को संचारित करता है। बॉयलर डेटा को वर्तमान डोमेन में नियंत्रक तक वापस भेजता है। ओपनथर्म सेकंड का अधिकतम संचार अंतराल निर्दिष्ट करता है। संचार पैकेट में डेटा कार्यात्मक रूप से निर्दिष्ट है और इसे ओपनथर्म-आईडी (ओटी-आईडी) कहा जाता है। 256 ओटी-आईडी उपलब्ध हैं, 128 मूल उपकरण निर्माता के उपयोग के लिए आरक्षित हैं। अन्य 128 आरक्षित हैं, उनमें से 90 कार्यात्मक रूप से निर्दिष्ट हैं। (ओटी विनिर्देश v3.0)

ओपनथर्म/लाइट (ओटी/-)
जब ओटी/- का उपयोग किया जाता है तो मास्टर पल्स चौड़ाई उतार - चढ़ाव वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न करता है, जो बॉयलर के पानी के तापमान सेट बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। बॉयलर वर्तमान सिग्नल बॉयलर की स्थिति को इंगित करता है: त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं। सीमित संभावनाओं के कारण ओटी/- का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है।

ओपनथर्म स्मार्ट पावर
16 जून 2008 को, ओपनथर्म विनिर्देश 3.0 को एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह संस्करण ओपनथर्म स्मार्ट पावर पेश करता है। स्वामी, दास से उपलब्ध शक्ति को निम्न, मध्यम या उच्च शक्ति में बदलने का अनुरोध कर सकता है। इस मास्टर के साथ निर्माता अपने उत्पादों (बैकलाइट या अतिरिक्त सेंसर) में अधिक कार्यक्षमता जोड़ सकते हैं।

प्रमाणीकरण
निर्माताओं को ओपनथर्म उत्पादों का विपणन करने की अनुमति तब दी जाती है जब वे ओपनथर्म एसोसिएशन के कुछ नियमों का अनुपालन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माता को ओपनथर्म सदस्य होना चाहिए, और उत्पाद का परीक्षण स्वतंत्र परीक्षण निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। एसोसिएशन को परीक्षण रिपोर्ट और अनुरूपता की घोषणा सौंपकर, निर्माता को ओपनथर्म लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

यह भी देखें

 * बिल्डिंग ऑटोमेशन
 * एचवीएसी
 * एचवीएसी नियंत्रण प्रणाली
 * केएन्स (मानक)
 * प्रोग्रामयोग्य थर्मोस्टेट
 * रेडियेटर

बाहरी संबंध

 * Protocol specification (v2.2)
 * Protocol specification (v2.2)