हाई-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फायर बैरियर्स

हाई-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फायर बैरियर जिसे ट्रांसफॉर्मर फायरवॉल ट्रांसफॉर्मर बैलिस्टिक फायरवॉल या ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट वॉल के रूप में भी जाना जाता है, एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में कैस्केडिंग विफलताओं के विरुद्ध बाहरी काउंटरमेशर्स हैं। इन बाधाओं का उद्देश्य भवन निर्माण में समान्य आग बाधाओं की तरह, ट्रांसफार्मर की आग का कंपार्टमेंटलाइज़ेशन (अग्नि सुरक्षा), और ट्रांसफ़ॉर्मर और बुशिंग (इलेक्ट्रिकल) विस्फोटों का कंपार्टमेंटलाइज़ेशन है - जिसमें आग और विस्फोट दोनों का ईंधन स्रोत ट्रांसफार्मर का तेल है। कंपार्टमेंटलाइज़ेशन के बिना, एक टूटा हुआ ट्रांसफार्मर अपने निकट ट्रांसफार्मर को आग लगा सकता है और इस तरह एक डोमिनोज़ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो आसपास के इलेक्ट्रिक ग्रिड को प्रभावित करेगा, खासकर पीक समय के समय होता है।

हाई-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फायर बैरियर्स सामान्यतः विद्युत् उपकेंद्र में स्थित होते हैं, किन्तु इमारतों से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे वाल्व हॉल या बड़े विद्युत शक्ति वितरण वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसे पत्र मिल एक इमारत में कम से कम एक तरफ संलग्न बाहरी ट्रांसफॉर्मर आग बाधाओं को विंग दीवारों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कभी-कभी, उच्च-वोल्टेज ट्रांसफार्मर तुरंत बाहर और कभी-कभी इमारतों के अंदर स्थित हो सकते हैं जिसके लिए इमारत में अन्य अग्नि डिब्बों की तुलना में उच्च अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग की आवश्यकता होती है।

एनएफपीए 850 द्वारा स्वैच्छिक पक्षसमर्थन
प्राथमिक उत्तर अमेरिकी दस्तावेज़ जो बाहरी उच्च-वोल्टेज ट्रांसफार्मर आग बाधाओं से संबंधित है एनएफपीए 850 है। एनएफपीए 850 की रूपरेखा है कि बाहरी तेल-अछूता ट्रांसफार्मर को निकटवर्ती संरचनाओं से और एक दूसरे से फायरवॉल (निर्माण), स्थानिक अलगाव, या अन्य अनुमोदित साधनों से ट्रांसफार्मर विफलता से आग के संभावित प्रसार को सीमित करने के उद्देश्य से अलग किया जाना चाहिए।

ट्रांसफार्मर आग बाधाओं के लिए विकल्प या संवर्द्धन
डिजाइन लक्ष्यों के आधार पर, ट्रांसफॉर्मर फायर बैरियर के स्थान पर या इसके अतिरिक्त निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है।

स्वचालित आग दमन प्रणाली
अग्नि सुरक्षा जल स्प्रे प्रणाली का उपयोग ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है जिससे किसी अन्य ट्रांसफॉर्मर से जारी तेल से निकलने वाली आग से विकिरण गर्मी हस्तांतरण के संपर्क में आने पर क्षति को रोका जा सकता है ।

ट्रांसफार्मर फास्ट डिप्रेसुराइजेशन प्रणाली (एफडीएस)
निष्क्रिय यांत्रिक प्रणाली विद्युत दोष की घटना के कुछ मिलीसेकंड बाद ट्रांसफार्मर को डिप्रेसुराइज़ करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वे प्रणालियाँ इस संभावना को कम करती हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर टैंक सामान्य खराबी के कारण फट जाएगा किन्तु प्रमुख आंतरिक दोषों पर प्रभावी नहीं हैं।

खनिज आधारित ट्रांसफॉर्मर तेल के विकल्प
ट्रांसफार्मर का तेल प्रज्वलन के विभिन्न स्तरों में उपलब्ध है जिसमें एफएम ग्लोबल द्वारा अनुमोदित भी सम्मिलित है। FM डेटा शीट 5-4 प्रकार के आधार पर सुरक्षा के विभिन्न स्तरों को इंगित करता है प्रयुक्त द्रव का विकल्पों में सम्मिलित हैं किन्तु एस्टर और सिलिकॉन तेल तक सीमित नहीं हैं।

यह भी देखें

 * चाप दोष
 * कैस्केडिंग विफलता
 * प्रतिकार
 * महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा
 * इलेक्ट्रिक ग्रिड सुरक्षा
 * विद्युत शक्ति वितरण
 * अग्नि परीक्षा
 * फ़ायरवॉल (निर्माण)
 * उत्तर अमेरिकी विद्युत विश्वसनीयता निगम
 * निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा