ऊर्जा ऑडिट

एनर्जी ऑडिट एक निरीक्षण सर्वेक्षण है और एक इमारत में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रवाह का विश्लेषण है। इसमें आउटपुट को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना सिस्टम में ऊर्जा इनपुट की मात्रा को कम करने के लिए एक प्रक्रिया या प्रणाली शामिल हो सकती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक अचल संपत्ति में, ऊर्जा लेखा परीक्षा ऊर्जा व्यय और कार्बन पदचिह्न को कम करने के अवसरों की पहचान करने में पहला कदम है।

सिद्धांत
जब अध्ययन का उद्देश्य एक अधिकृत इमारत है तो मानव आराम, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने या सुधारने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत को कम करना प्राथमिक चिंता का विषय है। केवल ऊर्जा उपयोग के स्रोतों की पहचान करने के अलावा, एक ऊर्जा ऑडिट ऊर्जा बचत के लिए सबसे बड़े से कम लागत प्रभावी अवसरों के अनुसार ऊर्जा उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास करता है।

गृह ऊर्जा लेखापरीक्षा
होम एनर्जी ऑडिट एक ऐसी सेवा है जहां घर की ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन पेशेवर उपकरण (जैसे ब्लोअर दरवाजे और अवरक्त कैमरा) का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य घर को गर्म करने और ठंडा करने में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीकों का सुझाव देना है।.

किसी घर के ऊर्जा ऑडिट में दीवारों, छतों, फर्शों, दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों सहित इमारत के आवरण की विभिन्न विशेषताओं को रिकॉर्ड करना शामिल हो सकता है। इनमें से प्रत्येक घटक के लिए ताप प्रवाह का क्षेत्र और प्रतिरोध ( आर-मूल्य (इन्सुलेशन) |आर-वैल्यू) मापा या अनुमानित किया जाता है। इमारत के आवरण के माध्यम से हवा के रिसाव की दर या घुसपैठ चिंता का विषय है, ये दोनों ही खिड़की के निर्माण और मौसम की मार जैसे दरवाजे की सील की गुणवत्ता से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। इस अभ्यास का लक्ष्य इमारत के समग्र थर्मल प्रदर्शन को मापना है। ऑडिट कुशल ऊर्जा उपयोग, भौतिक स्थिति और एचवीएसी की प्रोग्रामिंग जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग उपकरण और थर्मोस्टेट का भी आकलन कर सकता है।

घरेलू ऊर्जा ऑडिट में स्थानीय जलवायु क्षेत्र मानदंड, थर्मोस्टेट सेटिंग्स, छत की अधिकता और सूर्य पथ को देखते हुए ऊर्जा उपयोग का अनुमान लगाने वाली एक लिखित रिपोर्ट शामिल हो सकती है। यह एक निश्चित समयावधि, मान लीजिए एक वर्ष, और प्रति वर्ष किसी भी सुझाए गए सुधार के प्रभाव के लिए ऊर्जा उपयोग दिखा सकता है। ऊर्जा अनुमानों की सटीकता में काफी सुधार होता है जब घर के मालिक का बिलिंग इतिहास एक या दो साल की अवधि में खपत की गई बिजली, प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल या अन्य ऊर्जा स्रोतों की मात्रा दिखाने वाला उपलब्ध होता है।

ऊर्जा के उपयोग पर सबसे बड़े प्रभावों में से कुछ उपयोगकर्ता का व्यवहार, जलवायु और घर की उम्र हैं। इसलिए ऊर्जा ऑडिट में समय के साथ उनके उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए घर के मालिकों का साक्षात्कार शामिल हो सकता है। स्थानीय उपयोगिता कंपनी से ऊर्जा बिलिंग इतिहास को भवन के तापीय ऊर्जा मॉडल के संयोजन में हाल के स्थानीय मौसम डेटा से प्राप्त हीटिंग डिग्री दिन  और  शीतलन डिग्री दिन  डेटा का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जा सकता है। कंप्यूटर-आधारित थर्मल मॉडलिंग में प्रगति ऊर्जा उपयोग को प्रभावित करने वाले कई चर को ध्यान में रख सकती है।

इमारतों के आराम और दक्षता में सुधार के लिए लागत प्रभावी तरीकों की पहचान करने के लिए अक्सर घरेलू ऊर्जा ऑडिट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, घर केंद्र सरकार से ऊर्जा दक्षता अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

हाल ही में, स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी के सुधार ने घर मालिकों को अपने घरों का अपेक्षाकृत परिष्कृत ऊर्जा ऑडिट करने में सक्षम बनाया है। इस तकनीक की पहचान कुशल ऊर्जा उपयोग सुधारों में तेजी लाने की एक विधि के रूप में की गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में
संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार की सेवा को अक्सर इसके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है:
 * सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियाँ, या उनका ऊर्जा संरक्षण विभाग।
 * स्वतंत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे ऊर्जा सेवा कंपनी, इन्सुलेशन ठेकेदार, या एयर सीलिंग विशेषज्ञ।
 * (यूएस) राज्य ऊर्जा कार्यालय।

उपयोगिता कंपनियाँ यह सेवा, साथ ही ऋण और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती हैं। कुछ सार्वजनिक उपयोगिताएँ सार्वजनिक उपयोगिताओं से घरेलू ऊर्जा उन्नयन की योजना बनाने या स्थापित करने के लिए एक समन्वित सेवा के हिस्से के रूप में ऊर्जा ऑडिट की पेशकश करती हैं। उपयोगिताएँ स्विच करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती हैं, उदाहरण के लिए, यदि आप एक तेल ग्राहक हैं जो प्राकृतिक गैस पर स्विच करने पर विचार कर रहे हैं।

इन्सुलेशन अनुशंसाएँ कहाँ देखें:
 * स्थानीय भवन निरीक्षक कार्यालय।
 * स्थानीय या राज्य भवन कोड।
 * अमेरिकी ऊर्जा विभाग।
 * आपका स्थानीय बिल्डर्स एसोसिएशन

आवासीय ऊर्जा लेखा परीक्षकों को बिल्डिंग प्रदर्शन संस्थान  (बीपीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त है या आवासीय ऊर्जा सेवा नेटवर्क (RESNET)। कुछ सरलीकृत उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से एक गृहस्वामी ऊर्जा सुधार क्षमता का तुरंत आकलन कर सकता है। अक्सर इन्हें राज्य एजेंसियों या स्थानीय उपयोगिताओं द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाती है, जो डिवाइस/क्षेत्र द्वारा उपयोग के अनुमान के साथ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं (क्योंकि उनके पास पहले से ही उपयोग की जानकारी होती है)। उदाहरणों में ओरेगन कार्यक्रम का एनर्जी ट्रस्ट शामिल है और सिएटल होम रिसोर्स प्रोफ़ाइल। ऐसे कार्यक्रमों में निःशुल्क कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट रोशनी भी शामिल हो सकती हैं।

किसी विशेष उपकरण का उपयोग किए बिना एक सरल स्वयं-करें घरेलू ऊर्जा ऑडिट किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक और नियोजित मूल्यांकन के साथ, एक गृहस्वामी ऊर्जा हानि का कारण बनने वाली कई समस्याओं का पता लगा सकता है और संभावित ऊर्जा दक्षता उन्नयन के बारे में निर्णय ले सकता है। घरेलू ऊर्जा ऑडिट के दौरान एक चेकलिस्ट का होना महत्वपूर्ण है जिन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और साथ ही समस्याओं की पहचान की गई। एक बार ऑडिट पूरा हो जाने पर, सुझाई गई कार्रवाइयों के लिए एक योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है।

न्यूयॉर्क शहर
न्यूयॉर्क शहर में, स्थानीय कानून 87 जैसे स्थानीय कानूनों के अनुसार इससे बड़ी इमारतों की आवश्यकता होती है 50000 sqft हर दस साल में एक बार ऊर्जा ऑडिट कराना, जैसा कि उसके पार्सल नंबर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रमाणित किया जाना चाहिए, हालांकि नियम को लागू करने के लिए कोई निगरानी नहीं है। क्योंकि स्थानीय कानून 87 के तहत काम की देखरेख के लिए एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अच्छी तरह से स्थापित इंजीनियरिंग फर्म को चुनना सबसे सुरक्षित मार्ग है।

ये कानून इमारतों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के प्लाएनवाईसी के परिणाम हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ इंजीनियरिंग कंपनियाँ ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध सुविधाओं के लिए निःशुल्क ऊर्जा ऑडिट प्रदान करती हैं।

लेबनान में
2002 से, लेबनानी ऊर्जा संरक्षण केंद्र|लेबनानी ऊर्जा संरक्षण केंद्र (एलसीईसी) ने मध्यम और बड़े उपभोग वाली सुविधाओं के लिए ऊर्जा ऑडिट पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। 2008 के अंत तक, LCEC ने 100 से अधिक ऑडिट को वित्तपोषित और पर्यवेक्षण किया है।

एलसीईसी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लेबनानी ऊर्जा उपभोग करने वाले तृतीयक और सार्वजनिक भवनों और औद्योगिक संयंत्रों को उनकी ऊर्जा के प्रबंधन में सहायता करने के लिए एक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यक्रम शुरू किया।

एलसीईसी का दीर्घकालिक उद्देश्य ईएससीओ के लिए एक बाजार बनाना है, जिससे कोई भी लाभार्थी ऊर्जा ऑडिट करने, ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने और एक मानकीकृत ऊर्जा प्रदर्शन अनुबंध के अनुसार ऊर्जा बचत कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए सीधे एक विशेष ऊर्जा सेवा कंपनी से संपर्क कर सकता है।

वर्तमान में, एलसीईसी ऊर्जा ऑडिट अध्ययन के वित्तपोषण में मदद कर रहा है और इस प्रकार लाभार्थी और ऊर्जा ऑडिट फर्म दोनों को जोड़ रहा है। एलसीईसी अध्ययन के परिणामस्वरूप ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष कोष के निर्माण का भी लक्ष्य रखता है।

एलसीईसी ने लेबनान में ईएससीओ योग्यताओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया और योग्य ईएससीओ की एक सूची प्रकाशित की इसकी वेबसाइट पर.

औद्योगिक ऊर्जा ऑडिट
पिछले कई दशकों में तेजी से, औद्योगिक ऊर्जा ऑडिट में तेजी आई है क्योंकि बढ़ती महंगी ऊर्जा लागत को कम करने और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने की मांग ने ऊर्जा ऑडिट को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। उनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ऊर्जा खर्च औद्योगिक कंपनियों के लिए एक बड़ा खर्च है (ऊर्जा खर्च औसत निर्माता के खर्च का ~ 10% है)। यह बढ़ती प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए क्योंकि ऊर्जा लागत में वृद्धि जारी है।

जबकि समग्र अवधारणा घर या आवासीय ऊर्जा ऑडिट के समान है, औद्योगिक ऊर्जा ऑडिट के लिए एक अलग कौशल की आवश्यकता होती है। किसी घर को वेदरप्रूफिंग और इंसुलेट करना आवासीय ऊर्जा ऑडिट का मुख्य फोकस है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, यह एचवीएसी, प्रकाश व्यवस्था और उत्पादन उपकरण हैं जो सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और इसलिए ऊर्जा ऑडिट का प्राथमिक फोकस है।

ऊर्जा ऑडिट के प्रकार
ऊर्जा ऑडिट शब्द का उपयोग आमतौर पर ऊर्जा अध्ययन के व्यापक स्पेक्ट्रम का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रमुख समस्या क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सुविधा के त्वरित अवलोकन से लेकर परिष्कृत वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऊर्जा दक्षता उपायों के निहितार्थ का व्यापक विश्लेषण शामिल है। निवेशक. गैर-आवासीय (तृतीयक) भवनों (ASHRAE;) के लिए कई ऑडिट प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं; आईईए-ईबीसी अनुबंध 11; कृति, 2000)। सबसे कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा संरक्षण अवसरों (ईसीओ) या उपायों (ईसीएम) की पहचान करने के लिए ऑडिट की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण के अवसर (या उपाय) मौजूदा स्थापना के अधिक कुशल उपयोग या आंशिक या वैश्विक प्रतिस्थापन में शामिल हो सकते हैं।

ASHRAE और क्रार्ति (2000) द्वारा IEA EBC अनुलग्नक 11 में विकसित मौजूदा ऑडिट पद्धतियों को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट प्रक्रिया के मुख्य मुद्दे हैं:
 * भवन और उपयोगिता डेटा का विश्लेषण, जिसमें स्थापित उपकरणों का अध्ययन और ऊर्जा बिलों का विश्लेषण शामिल है;
 * वास्तविक परिचालन स्थितियों का सर्वेक्षण;
 * भवन के व्यवहार और मौसम, अधिभोग और संचालन कार्यक्रम के साथ बातचीत की समझ;
 * ऊर्जा संरक्षण उपायों का चयन एवं मूल्यांकन;
 * ऊर्जा बचत क्षमता का आकलन;
 * ग्राहकों की चिंताओं और जरूरतों की पहचान।

ऊर्जा ऑडिट के सामान्य प्रकार/स्तर नीचे बताए गए हैं, हालांकि इन व्यापक शीर्षकों के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले सलाहकार के साथ प्रदर्शन किए गए वास्तविक कार्य और प्रयास का स्तर भिन्न हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि प्रस्तावित ऑडिट आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उन आवश्यकताओं को कार्य के विस्तृत दायरे में वर्णित करना है। औपचारिक आग्रह तैयार करने के लिए समय निकालने से भवन मालिक को प्रतिस्पर्धी और तुलनीय प्रस्ताव प्राप्त होने का आश्वासन भी मिलेगा।

आम तौर पर, विश्लेषण के चार स्तरों को रेखांकित किया जा सकता है (ASHRAE):
 * स्तर 0 - बेंचमार्किंग: इस पहले विश्लेषण में ऐतिहासिक उपयोगिता उपयोग और लागत के विश्लेषण और समान इमारतों के साथ इमारतों के प्रदर्शन की तुलना के आधार पर प्रारंभिक संपूर्ण भवन ऊर्जा उपयोग (डब्ल्यूबीईयू) विश्लेषण शामिल है। अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन की यह बेंचमार्किंग यह निर्धारित करने की अनुमति देती है कि क्या आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है;
 * स्तर I - वॉक-थ्रू ऑडिट: न केवल सरल और कम लागत वाले सुधारों की पहचान करने के लिए भवन ऊर्जा दक्षता का आकलन करने के लिए किया गया प्रारंभिक विश्लेषण, बल्कि भविष्य के विस्तृत विवरण के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण के अवसर, ईसीओ) की एक सूची भी है। अंकेक्षण। यह निरीक्षण दृश्य सत्यापन, स्थापित उपकरणों और ऑपरेटिंग डेटा के अध्ययन और बेंचमार्किंग चरण के दौरान एकत्रित दर्ज की गई ऊर्जा खपत के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है;
 * स्तर II - विस्तृत/सामान्य ऊर्जा ऑडिट: प्री-ऑडिट के परिणामों के आधार पर, इस प्रकार के ऊर्जा ऑडिट में अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन का व्यापक विश्लेषण, सुविधा का अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने के लिए ऊर्जा उपयोग सर्वेक्षण शामिल होता है। ऊर्जा उपयोग का विवरण और दोषों को ठीक करने या मौजूदा स्थापना में सुधार करने के लिए चयनित ईसीओ/ईसीएम का पहला मात्रात्मक मूल्यांकन। विश्लेषण के इस स्तर में उन्नत ऑन-साइट माप और परिष्कृत भवन ऊर्जा सिमुलेशन शामिल हो सकते हैं | चयनित ऊर्जा रेट्रोफिट्स का सटीक मूल्यांकन करने के लिए कंप्यूटर-आधारित सिमुलेशन उपकरण;
 * स्तर III - निवेश-ग्रेड ऑडिट: कठोर इंजीनियरिंग अध्ययन की आवश्यकता वाले संभावित महंगे ईसीओ पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजी-गहन संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण।

बेंचमार्किंग
ऑडिट के दौरान सामने आने वाली सभी संभावित स्थितियों का वर्णन करने की असंभवता का मतलब है कि विभिन्न स्थितियों में अच्छे, औसत और खराब ऊर्जा प्रदर्शन का वर्णन करने का एक तरीका खोजना आवश्यक है। बेंचमार्किंग का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है। बेंचमार्किंग में मुख्य रूप से अत्यधिक या अस्वीकार्य चल रही लागत की पहचान करने के लिए अन्य समान इमारतों या सिमुलेशन टूल द्वारा उत्पन्न संदर्भ खपत के साथ मापी गई खपत की तुलना करना शामिल है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिलचस्प ऊर्जा बचत क्षमता पेश करने वाली इमारतों की पहचान करने के लिए बेंचमार्किंग भी आवश्यक है। बेंचमार्किंग में एक महत्वपूर्ण मुद्दा इमारत को चिह्नित करने के लिए प्रदर्शन सूचकांकों का उपयोग है।

ये सूचकांक हो सकते हैं:
 * आराम सूचकांक, वास्तविक आराम स्थितियों की आराम आवश्यकताओं से तुलना करना;
 * ऊर्जा सूचकांक, जिसमें गर्म/वातानुकूलित क्षेत्र द्वारा विभाजित ऊर्जा मांगों को शामिल किया गया है, जो विनियमन या समान इमारतों से आने वाले सूचकांक के संदर्भ मूल्यों के साथ तुलना की अनुमति देता है;
 * ऊर्जा की मांग, सिमुलेशन टूल के माध्यम से उत्पन्न "संदर्भ" ऊर्जा मांगों की तुलना में सीधे।

आमतौर पर, बेंचमार्क इमारत के भीतर ऊर्जा आउटलेट (भार) के आधार पर स्थापित किए जाते हैं और फिर उन्हें आधार भार और मौसम संवेदनशील भार में पार्स किया जाता है। इन्हें उस अवधि के दौरान मौसम (तापमान और डिग्री - दिन) डेटा से संबंधित ऊर्जा खपत और मांग (यदि मीटर किया गया है) के एक सरल प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जिसके लिए उपयोगिता डेटा उपलब्ध है। समग्र आधार भार इस प्रतिगमन के अवरोधन के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा और ढलान आम तौर पर आधार भार से होने वाले नुकसान या लाभ को कम करके भवन लिफ़ाफ़ा चालन और घुसपैठ के नुकसान के संयोजन का प्रतिनिधित्व करेगा। उदाहरण के लिए, जबकि प्रकाश आम तौर पर एक आधार भार होता है, उस प्रकाश से उत्पन्न गर्मी को ढलान से प्राप्त मौसम संवेदनशील शीतलन भार से घटाया जाना चाहिए ताकि शीतलन ऊर्जा के उपयोग और मांग पर भवन लिफाफे के वास्तविक योगदान की सटीक तस्वीर प्राप्त हो सके।

वॉक-थ्रू (या) प्रारंभिक ऑडिट
प्रारंभिक ऑडिट (वैकल्पिक रूप से साधारण ऑडिट, स्क्रीनिंग ऑडिट या वॉक-थ्रू ऑडिट कहा जाता है) ऑडिट का सबसे सरल और त्वरित प्रकार है। इसमें साइट-ऑपरेटिंग कर्मियों के साथ न्यूनतम साक्षात्कार, सुविधा उपयोगिता बिलों और अन्य ऑपरेटिंग डेटा की संक्षिप्त समीक्षा, और भवन संचालन से परिचित होने और ऊर्जा बर्बादी या अक्षमता के किसी भी स्पष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए सुविधा का भ्रमण शामिल है।

आमतौर पर, इस प्रकार के ऑडिट के दौरान केवल प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों को ही कवर किया जाएगा। सुधारात्मक उपायों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, और कार्यान्वयन लागत, संभावित परिचालन लागत बचत और सरल भुगतान अवधि का त्वरित अनुमान प्रदान किया गया है। आगे विचार करने की आवश्यकता वाले ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण अवसर, ईसीओ) की एक सूची भी प्रदान की गई है। विवरण का यह स्तर, हालांकि प्रस्तावित उपाय को लागू करने पर अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऊर्जा-दक्षता परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और अधिक विस्तृत ऑडिट की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

सामान्य लेखापरीक्षा
सामान्य ऑडिट (जिसे वैकल्पिक रूप से मिनी-ऑडिट, साइट एनर्जी ऑडिट या विस्तृत ऊर्जा ऑडिट या पूर्ण साइट एनर्जी ऑडिट कहा जाता है) सुविधा संचालन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करके और ऊर्जा संरक्षण उपायों का अधिक विस्तृत मूल्यांकन करके ऊपर वर्णित प्रारंभिक ऑडिट पर विस्तार करता है।. उपयोगिता बिल 12 से 36 महीने की अवधि के लिए एकत्र किए जाते हैं ताकि ऑडिटर सुविधा की ऊर्जा मांग दर संरचनाओं और ऊर्जा उपयोग प्रोफाइल का मूल्यांकन कर सके। यदि अंतराल मीटर डेटा उपलब्ध है, तो विस्तृत ऊर्जा प्रोफाइल जो इस तरह के डेटा को संभव बनाता है, आमतौर पर ऊर्जा बर्बादी के संकेतों के लिए विश्लेषण किया जाएगा। विशिष्ट ऊर्जा खपत करने वाली प्रणालियों की अतिरिक्त मीटरिंग अक्सर उपयोगिता डेटा के पूरक के लिए की जाती है। प्रमुख ऊर्जा खपत प्रणालियों की बेहतर समझ प्रदान करने और लघु और दीर्घकालिक ऊर्जा खपत पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सुविधा संचालन कर्मियों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑडिट इसके परिचालन मापदंडों को देखते हुए, सुविधा के लिए उपयुक्त सभी ऊर्जा-संरक्षण उपायों की पहचान करने में सक्षम होगा। विस्तृत कार्यान्वयन लागत अनुमान, साइट-विशिष्ट परिचालन लागत बचत और ग्राहक के निवेश मानदंड के आधार पर प्रत्येक उपाय के लिए एक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान किया गया है। क्लाउड-आधारित ऊर्जा ऑडिटिंग सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का विकास वाणिज्यिक भवनों के प्रबंधकों को सामान्य और ऊर्जा प्रणाली-विशिष्ट ऑडिट करने में सामान्य और विशेष व्यापार ठेकेदारों के साथ सहयोग करने में सक्षम बना रहा है। सॉफ़्टवेयर-सक्षम सहयोग का लाभ ऊर्जा दक्षता विकल्पों की पूरी श्रृंखला की पहचान करने की क्षमता है जो स्थानीय ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई लाइव टाइम लागत और लाभ अनुमानों के साथ अध्ययन के तहत विशिष्ट भवन पर लागू हो सकती है।

निवेश-ग्रेड ऑडिट
अधिकांश कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, किसी सुविधा के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के उन्नयन को गैर-ऊर्जा-संबंधित निवेशों के साथ पूंजीगत वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों निवेशों को वित्तीय मानदंडों के एक ही सेट पर रेट किया जाता है जो आम तौर पर निवेश पर अपेक्षित रिटर्न (आरओआई) पर जोर देते हैं। ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से अनुमानित परिचालन बचत को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि वे उच्च स्तर का आत्मविश्वास प्रदान करें। दरअसल, निवेशक अक्सर गारंटीशुदा बचत की मांग करते हैं। निवेश-ग्रेड ऑडिट ऊपर वर्णित विस्तृत ऑडिट पर विस्तार करता है और परिवर्तनों से संबंधित निवेश को उचित ठहराने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक मुद्दों का विवरण देने के लिए एक संपूर्ण इंजीनियरिंग अध्ययन पर निर्भर करता है।

गैर-आवासीय भवनों के लिए सिमुलेशन-आधारित ऊर्जा ऑडिट प्रक्रिया
ASHRAE और Krarti (2000) द्वारा प्रस्तावित एक संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया के समान, AUDITAC के फ्रेम में प्रस्तावित किया गया है। और हारमोनैक यूरोप में ईपीबी ("इमारतों का ऊर्जा प्रदर्शन") निर्देश के कार्यान्वयन में मदद करने और वर्तमान यूरोपीय बाजार में फिट होने के लिए परियोजनाएं।

निम्नलिखित प्रक्रिया में बेंचमार्किंग से लेकर विस्तृत ऑडिट और वित्तीय अध्ययन तक, ऑडिट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आधुनिक भवन ऊर्जा सिमुलेशन टूल का गहन उपयोग करने का प्रस्ताव है:
 * बेंचमार्किंग चरण: जबकि अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन पर दर्ज किए गए डेटा और केस स्टडीज या आंकड़ों से प्राप्त संदर्भ मूल्यों के बीच तुलना की अनुमति देने के लिए सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। अध्ययन के तहत इंस्टॉलेशन का कोड-अनुरूप सिमुलेशन करने के लिए सिमुलेशन मॉडल का उपयोग, बिना किसी सामान्यीकरण की आवश्यकता के सीधे अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन का आकलन करने की अनुमति देता है। दरअसल, सिमुलेशन-आधारित बेंचमार्किंग टूल लागू करने से व्यक्तिगत सामान्यीकरण की अनुमति मिलती है और आकार और जलवायु सामान्यीकरण से बचने की अनुमति मिलती है।
 * प्रारंभिक ऑडिट चरण: वैश्विक मासिक खपत आम तौर पर इमारत के व्यवहार की सटीक समझ की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। भले ही ऊर्जा बिलों का विश्लेषण सुविधा में मौजूद विभिन्न ऊर्जा उपभोक्ताओं की सटीकता से पहचान करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी खपत रिकॉर्ड का उपयोग भवन और सिस्टम सिमुलेशन मॉडल को कैलिब्रेट करने के लिए किया जा सकता है। मौजूदा प्रणाली का आकलन करने और इमारत के थर्मल व्यवहार का सही ढंग से अनुकरण करने के लिए, अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन पर सिमुलेशन मॉडल को कैलिब्रेट करना होगा। मॉडल का अंशांकन करने के लिए आवश्यक पुनरावृत्तियों को ऑडिट प्रक्रिया में पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है और आवश्यक माप और महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
 * विस्तृत ऑडिट चरण: इस चरण में, बीईएस उपकरण के अंशांकन को परिष्कृत करने के लिए ऑन-साइट माप, उप-मीटरिंग और निगरानी डेटा का उपयोग किया जाता है। न केवल सभी ऊर्जा उपभोग करने वाली प्रणालियों की परिचालन विशेषताओं को समझने पर व्यापक ध्यान दिया जाता है, बल्कि उन स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है जो छोटी और लंबी अवधि के आधार पर लोड प्रोफाइल में बदलाव का कारण बनती हैं (जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक)। जब अंशांकन मानदंड संतुष्ट होते हैं, तो चयनित ईसीओ/ईसीएम से संबंधित बचत की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।
 * निवेश-ग्रेड ऑडिट चरण: इस चरण में, कैलिब्रेटेड बीईएस टूल द्वारा प्रदान किए गए परिणामों का उपयोग चयनित ईसीओ/ईसीएम का आकलन करने और विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन को उन्मुख करने के लिए किया जा सकता है।

इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी ऑडिट
उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मोग्राफी के आगमन ने निरीक्षकों को इमारत की विभिन्न सतहों की थर्मल छवि लेकर इमारत के आवरण के भीतर संभावित मुद्दों की पहचान करने में सक्षम बनाया है। ऊर्जा ऑडिट के प्रयोजनों के लिए, थर्मोग्राफर संवहन, विकिरण या चालन के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की पहचान करने के लिए सतह के तापमान के पैटर्न का विश्लेषण करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि थर्मोग्राफी केवल सतह के तापमान की पहचान करती है, और सतह के तापमान के पैटर्न के कारणों को निर्धारित करने के लिए विश्लेषण लागू किया जाना चाहिए। एक घर के थर्मल विश्लेषण की लागत आम तौर पर 300 से 600 डॉलर के बीच होती है।

जो लोग थर्मल निरीक्षण का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए गैर-संपर्क इन्फ्रारेड थर्मामीटर और परावर्तक इन्सुलेशन की कई शीटों के साथ गर्मी के नुकसान का सामान्य अनुभव प्राप्त करना संभव है। इस विधि में आधारभूत तापमान स्थापित करने के लिए कई बाहरी दीवारों की आंतरिक सतहों पर तापमान को मापना शामिल है। इसके बाद, परावर्तक अवरोध इन्सुलेशन को दीवारों पर सुरक्षित रूप से टेप किया जाता है 8 ft द्वारा 1.5 ft स्ट्रिप्स और तापमान को अछूता क्षेत्रों के केंद्र में 1 घंटे के अंतराल पर 12 घंटे तक मापा जाता है (उस क्षेत्र के केंद्र में तापमान को मापने के लिए परावर्तक बाधा को दीवार से दूर खींच लिया जाता है जिसे उसने कवर किया है)। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका तब है जब संरचना के अंदर और बाहर के बीच तापमान का अंतर (डेल्टा टी) कम से कम 40 डिग्री हो। यदि बाहरी और आंतरिक तापमान के बीच का अंतर औसतन 40 डिग्री है तो एक अच्छी तरह से इन्सुलेटेड दीवार आमतौर पर प्रति घंटे लगभग 1 डिग्री बदल जाएगी। एक खराब इंसुलेटेड दीवार एक घंटे में 10 डिग्री तक गिर सकती है।

प्रदूषण ऑडिट
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या अन्य ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के साथ, प्रदूषण ऑडिट अब अधिकांश ऊर्जा ऑडिट में एक प्रमुख कारक है। ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करने से उपयोगिता जनित प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है।

ऑनलाइन प्रदूषण और उत्सर्जन कैलकुलेटर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य प्रमुख वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं।

प्रदूषण ऑडिट आम ​​तौर पर दो साल की अवधि में बिजली और हीटिंग ईंधन की खपत संख्या लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वीओसी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पारा, कैडमियम, सीसा, पारा यौगिकों, कैडमियम यौगिकों और सीसा यौगिकों के लिए अनुमान प्रदान करता है।

इतिहास
ऊर्जा ऑडिट शुरू में 1973 और उसके बाद के वर्षों के ऊर्जा संकट के जवाब में लोकप्रिय हो गया। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर मानव प्रभाव की बढ़ती समझ के परिणामस्वरूप हाल ही में ऊर्जा ऑडिट में रुचि बढ़ी है। गृहस्वामियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण ऊर्जा ऑडिट भी लोकप्रिय हैं।

ऊर्जा रेटिंग सिस्टम का निर्माण

 * ऑस्ट्रेलिया - घर की ऊर्जा रेटिंग
 * कनाडा - एनरगाइड
 * यूके - राष्ट्रीय गृह ऊर्जा रेटिंग, मानक मूल्यांकन प्रक्रिया, ऊर्जा निष्पादन प्रमाणपत्र
 * यूएस - घरेलू ऊर्जा रेटिंग,  ऊर्जा सितारा

यह भी देखें

 * कुशल ऊर्जा उपयोग
 * ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन
 * ऊर्जा पुनःप्राप्ति
 * हीट रिकवरी वेंटिलेशन
 * घरेलू प्रदर्शन
 * चुटकी विश्लेषण
 * उपयोगिता बिल ऑडिट

अग्रिम पठन

 * Wulfinghoff, Donald. (2000). Energy Efficiency Manual. Energy Institute Press. ISBN 0-9657926-7-6
 * Clark, William. (1998) Retrofitting for energy conservation. Mc Graw Hill. ISBN 0-07-011920-1
 * Thumann, Albert. (2012). Handbook of Energy Audits. 9th Edition. The Fairmont Press. ISBN 0-88173-685-6
 * Krarti, M. (2000). Energy audit of building systems: an engineering approach. CRC Press. ISBN 0-8493-9587-9

बाहरी संबंध

 * Energy Star: Home Energy Audits
 * US Department of Energy: Energy Efficiency