चतुर्भुज अनुवर्धक

ट्रांसफार्मर, फेज एंगल रेगुलेटर (PAR, अमेरिकन यूज), फेज-शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर, फेज शिफ्टर (वेस्ट कोस्ट अमेरिकन यूज), या क्वाडरेचर बूस्टर (क्वाड बूस्टर, ब्रिटिश यूज) को नियंत्रित करने वाला एक फेज एंगल ट्रांसफॉर्मर का एक विशेष रूप है जिसे नियंत्रित किया जाता है तीन-चरण विद्युत शक्ति पर वास्तविक शक्ति का प्रवाह | तीन-चरण विद्युत शक्ति संचरण नेटवर्क।

एक वैकल्पिक वर्तमान ट्रांसमिशन उन लोगों के के लिए, लाइन के माध्यम से बिजली का प्रवाह ट्रांसमिटिंग एंड और लाइन के रिसीविंग एंड के बीच वोल्टेज के फेजर में अंतर की ज्या के समानुपाती होता है। जहां पारेषण ग्रिड में दो बिंदुओं (उदाहरण के लिए, एक ओवरहेड लाइन और एक भूमिगत केबल) के बीच विभिन्न क्षमताओं वाले समानांतर सर्किट मौजूद होते हैं, चरण कोण के प्रत्यक्ष हेरफेर से पथों के बीच बिजली प्रवाह के विभाजन को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे अधिभार को रोका जा सकता है। चतुर्भुज बूस्टर इस प्रकार अधिक अनुकूल पथों के माध्यम से भारी भरकम सर्किट और री-रूटिंग पावर पर ओवरलोड को राहत देने का माध्यम प्रदान करते हैं।

वैकल्पिक रूप से, जहां एक इंटरचेंज पार्टनर जानबूझकर एक अनिच्छुक इंटरचेंज पार्टनर की प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण अनजाने ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है, अनिच्छुक भागीदार इस तरह की अनजान ऊर्जा को रोकने के लिए एक फेज शिफ्टर स्थापित करने की धमकी दे सकता है, जिसमें अनिच्छुक भागीदार का सामरिक उद्देश्य अपने स्वयं के सिस्टम में सुधार करना है। अन्य सिस्टम की स्थिरता की कीमत पर स्थिरता। पावर सिस्टम स्थिरता के रूप में - इसलिए विश्वसनीयता - वास्तव में एक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्य है, एक फेज शिफ्टर स्थापित करने का खतरा आमतौर पर पर्याप्त होता है ताकि आक्रामक प्रणाली को अपने सिस्टम में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के लिए अनजान ऊर्जा को कम करने या समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो। नाराज प्रणाली के माध्यम से बह रहा है।

क्वाडरेचर बूस्टर की पूंजीगत लागत अधिक हो सकती है: 2 वोल्ट एम्पीयर से अधिक रेटेड यूनिट के लिए चार से छह मिलियन GBP (6–9 मिलियन USD)। हालांकि, लचीलापन और संचालन की गति में पारेषण प्रणाली ऑपरेटरों की उपयोगिता, और, विशेष रूप से, उत्पादन के आर्थिक प्रेषण की सुविधा, जल्द ही स्वामित्व की लागत को ठीक कर सकती है।

संचालन की विधि
आपूर्ति से प्राप्त वोल्टेज के माध्यम से जो पहले चरण में 90 डिग्री (इसलिए चतुर्भुज चरण में है) से स्थानांतरित हो गया है, और उसके बाद इसे फिर से लागू किया गया है, क्वाडरेचर बूस्टर में एक पॉलीपेज़ सिस्टम कोण विकसित किया गया है। यह प्रेरित चरण कोण है जो निर्दिष्ट विद्युत नेटवर्क के माध्यम से बिजली के प्रवाह को प्रभावित करता है।

व्यवस्था
एक चतुर्भुज बूस्टर में आमतौर पर दो अलग-अलग ट्रांसफार्मर होते हैं: एक श्रृंखला और समानांतर सर्किट इकाई और एक श्रृंखला और समानांतर सर्किट इकाई। शंट यूनिट में इसके वाइंडिंग्स पूरे चरणों से जुड़े होते हैं, इसलिए यह आपूर्ति के संबंध में आउटपुट वोल्टेज को 90 डिग्री स्थानांतरित कर देता है। इसके आउटपुट को तब श्रृंखला इकाई में इनपुट के रूप में लागू किया जाता है, क्योंकि इसकी द्वितीयक घुमावदार मुख्य सर्किट के साथ श्रृंखला में होती है, चरण-स्थानांतरित घटक जोड़ती है। समग्र आउटपुट वोल्टेज इसलिए आपूर्ति वोल्टेज और 90 डिग्री चतुर्भुज घटक का वेक्टर योग है।

शंट यूनिट पर टैप (ट्रांसफार्मर) कनेक्शन चतुर्भुज घटक के परिमाण को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, और इस प्रकार चरण की परिमाण चतुर्भुज बूस्टर में बदल जाती है। चतुर्भुज बूस्टर वाले सर्किट पर प्रवाह बढ़ाया जा सकता है (बूस्ट टैपिंग) या कम (हिरन टैपिंग)। सिस्टम स्थितियों के अधीन, प्रवाह को इसके तटस्थ-टैप दिशा से पूरी तरह से उलटने के लिए पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है।

प्रभाव का चित्रण
नीचे दिया गया एक-पंक्ति आरेख दो समानांतर संचरण लाइन ों के साथ एक काल्पनिक 100 मेगावाट जनरेटर-लोड सिस्टम पर क्वाडरेचर बूस्टर को टैप करने के प्रभाव को दिखाता है, जिनमें से एक में 1 से 19 की टैप रेंज के साथ क्वाडरेचर बूस्टर (शेडेड ग्रे) है।

बाईं छवि में, चतुर्भुज बूस्टर 10 के केंद्र नल की स्थिति में है और इसका चरण कोण 0 ° है। इस प्रकार यह अपने सर्किट के माध्यम से बिजली के प्रवाह को प्रभावित नहीं करता है और दोनों लाइनें समान रूप से 50 मेगावाट पर लोड होती हैं। सही छवि उसी नेटवर्क को दिखाती है जिसमें क्वाडरेचर बूस्टर को टैप किया जाता है ताकि बिजली के प्रवाह को कम किया जा सके। परिणामी नकारात्मक चरण कोण ने 23 मेगावाट लोडिंग को समानांतर सर्किट पर मोड़ दिया है, जबकि आपूर्ति की गई कुल लोड 100 मेगावाट पर अपरिवर्तित है। (ध्यान दें कि यहां उपयोग किए गए मान काल्पनिक हैं; वास्तविक चरण कोण और भार में स्थानांतरण चतुर्भुज बूस्टर और ट्रांसमिशन लाइनों के पैरामीटर पर निर्भर करेगा।) इच्छित प्रभाव विपरीत है: लाइनों पर शक्ति को बराबर करना जहां स्वाभाविक रूप से एक भारी भार होगा और एक हल्का भार होगा।

स्थापित सुविधाएं
उत्तरी सागर में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी को जोड़ने वाली विद्युत लाइनें अपर्याप्त हैं। इसलिए, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे चेक नेटवर्क पर भारी भार पड़ता है और सुरक्षित नेटवर्क संचालन खतरे में पड़ जाता है। चेक ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर सीईपीएस ने 17 जनवरी, 2017 को ह्रडेक सबस्टेशन में दो चरण स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मर के साथ बाधा प्रणाली लगाई। संयंत्र की कुल लागत लगभग €75 मिलियन थी। जर्मनी से हरित बिजली के प्रवाह को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर की स्थापना आवश्यक थी। जर्मन ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर 50 हर्ट्ज ने जनवरी 2018 में रोहर्सडॉर्फ सबस्टेशन में दो फेज-शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाए। रोहर्सडॉर्फ और ह्राडेक सबस्टेशन दो 400 केवी लाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

यह भी देखें

 * प्रेरण नियामक
 * चर-आवृत्ति ट्रांसफार्मर

संदर्भ

 * Bibliography
 * Notes
 * Notes
 * Notes

बाहरी संबंध

 * Phase Shifting Transformers: Principles and Applications (overview article and a case study)
 * Phase Shifting Transformers: Principles and Applications (Book by John Winders, CRC Press, Apr 12, 2002)