फोर्स्ड-एयर गैस

फोर्स्ड-एयर गैस हीटिंग सिस्टम का उपयोग घरों के लिए केंद्रीय वायु  हीटिंग/कूलिंग सिस्टम में किया जाता है। कभी-कभी सिस्टम को फोर्स्ड-एयर|के रूप में जाना जाता है मजबूर गर्म हवा.

डिज़ाइन
गैस से चलने वाली मजबूर-वायु भट्टियों में प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित फर्नेस (घर को गर्म करने) में बर्नर होता है।  ब्लोअर ठंडी हवा को  उष्मा का आदान प्रदान करने वाला  के माध्यम से और फिर डक्ट (एचवीएसी) | डक्ट-वर्क के माध्यम से भेजता है जो इमारत के माध्यम से गर्म हवा वितरित करता है। प्रत्येक कमरे में डक्ट सिस्टम से  आउटलेट होता है, जो अक्सर फर्श पर या दीवार के नीचे लगा होता है –  कुछ कमरों में ठंडी हवा वापसी वाहिनी के लिए भी  खुला स्थान होगा। सिस्टम की उम्र के आधार पर, मजबूर-वायु गैस भट्टियां प्राकृतिक गैस बर्नर को जलाने के लिए या तो पायलट लाइट या सॉलिड-स्टेट इग्निशन सिस्टम (स्पार्क या गर्म सतह इग्निशन) का उपयोग करती हैं। इमारतों को प्राकृतिक गैस मुख्य गैस लाइन से आपूर्ति की जाती है। गर्म हवा (और कभी-कभी यदि एसी यूनिट सिस्टम में बंधी हो तो ठंडी हवा) की आपूर्ति करने वाली डक्ट को इंसुलेट किया जा सकता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए  थर्मोस्टेट भट्टी को चालू और बंद करता है। बड़े घरों या व्यावसायिक इमारतों में कई थर्मोस्टेट और हीटिंग ज़ोन हो सकते हैं, जो संचालित डैम्पर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं।  डिजिटल थर्मोस्टेट को निश्चित समय पर गैस भट्टी को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई निवासी चाहेगा कि काम से लौटने से 15 मिनट पहले उसके घर का तापमान बढ़ जाए। साधारण प्रकार की गैस-चालित भट्ठी गर्म अपशिष्ट गैसों में महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा खो देती है। उच्च दक्षता फर्नेस_(हाउस_हीटिंग) # संघनक जल वाष्प (गैस दहन के उप-उत्पादों में से ) को संघनित करता है और दूसरे हीट ्सचेंजर का उपयोग करके, आने वाली भट्ठी वायु प्रवाह को पूर्व-गर्म करने के लिए गुप्त गर्मी निकालता है। इससे दक्षता (इमारत में पहुंचाई गई ऊर्जा बनाम खरीदी गई गैस का ताप मूल्य) 90% से अधिक बढ़ जाती है। आकस्मिक लाभकारी प्रभाव यह है कि निकास गैस बहुत छोटी होती है और इसे प्लास्टिक पाइप से बनाया जा सकता है क्योंकि निकास गैस अधिक ठंडी होती है। परिणामस्वरूप इसे दीवारों या फर्शों के माध्यम से अधिक आसानी से पार किया जा सकता है। हालाँकि, अतिरिक्त प्रेरित-ड्राफ्ट पंखे और कंडेनसेट पंप की आवश्यकता और फायरबॉक्स में अतिरिक्त हीट ्सचेंजर के कारण संघनक भट्टी शुरू में अधिक महंगी होती है।

कई हीटिंग और कूलिंग चक्रों के कारण जंग या धातु की थकान से हीट ्सचेंजर्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। गर्म हवा में दहन गैसों का छोटा सा रिसाव गर्म स्थान पर रहने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि संभावित कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है।



उपयोग के क्षेत्र
ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्थित आवासीय और व्यावसायिक इमारतें अक्सर प्राकृतिक गैस मजबूर गर्म वायु प्रणालियों का उपयोग नहीं करती हैं। इसका कारण अपेक्षाकृत विरल आबादी वाले क्षेत्रों से कई मील दूर प्राकृतिक गैस लाइनें चलाने की वित्तीय अव्यवहारिकता है। आमतौर पर ये ग्रामीण और दूरदराज की इमारतें गर्म तेल या प्रोपेन का उपयोग करती हैं, जिसे ट्रक द्वारा वितरित किया जाता है और संपत्ति पर  टैंक में संग्रहीत किया जाता है।

संदर्भ

 * Information on forced air pilot lights and maintenance from GasFurnaceGuide.com

बाहरी संबंध

 * From howstuffworks.com
 * Info about Forced-Air Furnace Heating Systems from hometips.com