कोरोना रिंग



एक कोरोना रिंग, जिसे एंटी-कोरोना रिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्रवाहकीय सामग्री का एक टोरॉयड (ज्यामिति) है, सामान्यतः धातु, जो एक सीमान्त या उच्च वोल्टेज उपकरण के अन्य अनियमित हार्डवेयर टुकड़े से जुड़ा होता है। कोरोना रिंग का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र कवच को वितरित करना और कोरोना प्रवाह को रोकने के लिए कोरोना सीमा के नीचे इसके अधिकतम मूल्यों को कम करना है। कोरोना रिंग बहुत अधिक वोल्टेज बिजली संचरण विद्युतरोधी और स्विचगियर पर और उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान तंत्र पर उपयोग किए जाते हैं। एक बहुत ही समान संबंधित उपकरण, वर्गीकरण रिंग, का उपयोग विद्युतरोधी के आसपास किया जाता है।

कोरोना प्रवाह
कोरोना प्रवाह उच्च वोल्टेज सुचालकों से जुड़े हुये हवा में विद्युत प्रवाह रिसाव है। यह कभी-कभी उच्च वोल्टेज उपकरण पर एक धुंधले नीली चमक के रूप में दिखाई देता है। उच्च विद्युत क्षेत्र हवा को आयनित करता है, इसे प्रवाहकीय बनाता है, जिससे आयनों के रूप में सुचालक से हवा में रिसाव हो सकता है। बहुत अधिक वोल्टेज वाली विद्युत पारेषण लाइनों और उपकरणों में, कोरोना के परिणामस्वरूप बिजली की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अपव्यय होता है और यह हार्डवेयर को उसकी मूल स्थिति से निष्फल कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, मार्क्स जनरेटर और ट्यूब-टाइप टेलीविजन सेट जैसे उपकरणों में, कोरोना रिसाव के कारण होने वाला वर्तमान लोड डिवाइस द्वारा उत्पादित वोल्टेज को कम कर सकते है, जिससे वह निष्फल हो सकता है। कोरोनस हानिकारक और संक्षारक ओजोन गैस भी उत्पन्न करता है, जो इंसुलेटर जैसे आस-पास की संरचनाओं की उम्र बढ़ने और भंगुरता का कारण बन सकता है। गैसें श्रमिकों और स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। इन कारणों से अधिकांश विद्युत उपकरणों में कोरोना प्रवाह को अवांछनीय माना जाता है।

वे कैसे काम करते हैं
कोरोना डिस्चार्ज केवल तब होता है जब कंडक्टरों की सतह पर विद्युत क्षेत्र (संभावित ढाल) एक महत्वपूर्ण मूल्य, परावैद्युत या हवा के विघटनकारी संभावित कवच से अधिक हो जाता है। यह समुद्र तल पर लगभग 30 केवी/सेमी है परंतु वायुमंडलीय दबाव कम होने पर घट जाती है। इसलिए, अधिक ऊंचाई पर कोरोना डिस्चार्ज एक समस्या है। एक कंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र सबसे बड़ा होता है जहां वक्रता सबसे तेज होती है, जिसका अर्थ है कि कोरोना डिस्चार्ज सबसे पहले तेज बिंदुओं, कोनों और किनारों पर होता है।

कोरोना गठन को रोकने के लिए बहुत उच्च वोल्टेज उपकरण पर टर्मिनलों को अधिकांशतः बड़े व्यास वाले गोल आकार जैसे गेंद और टोरस के साथ 'कोरोना कैप्स' कहा जाता है। हाई वोल्टेज सर्किट के कुछ हिस्सों में किनारों या कोनों में हार्डवेयर होते हैं, जैसे अटैचमेंट पॉइंट जहां तार या बस बार इंसुलेटर से जुड़े होते हैं; कोरोना गठन को रोकने के लिए सामान्यतः इन बिंदुओं पर कोरोना कैप और रिंग लगाए जाते हैं।

कोरोना रिंग विद्युत रूप से उच्च वोल्टेज कंडक्टर से जुड़ा होता है, जहां कोरोना बन जाएगा। चूंकि रिंग कंडक्टर के समान क्षमता पर है, इसलिए रिंग की उपस्थिति विघटनकारी संभावित प्रवणता के नीचे कंडक्टर की सतह पर संभावित कवच को कम कर देती है, जिससे कोरोना को धातु बिंदुओं पर बनने से रोका जा सकता है।

ग्रेडिंग के छल्ले
एक बहुत ही समान संबंधित उपकरण, जिसे ग्रेडिंग रिंग कहा जाता है, का उपयोग उच्च-वोल्टेज उपकरण पर भी किया जाता है। ग्रेडिंग रिंग कोरोना रिंग के समान हैं, परंतु वे कंडक्टर के अतिरिक्त इन्सुलेटर को घेरते हैं। चूंकि वे कोरोना को दबाने के लिए भी काम कर सकते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य इन्सुलेटर के साथ संभावित कवच को कम करना है, समय से पहले बिजली को विश्लेषण को रोकना है।

एक इन्सुलेटर में संभावित कवच (विद्युत क्षेत्र) एक समान नहीं है, परंतु उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोड के बगल में उच्चतम है। यदि पर्याप्त उच्च वोल्टेज के अधीन, इन्सुलेटर टूट जाएगा और पहले उस किनारे पर प्रवाहकीय बन जाएगी। एक बार अंत में इंसुलेटर का एक खंड विद्युत रूप से टूट गया और प्रवाहकीय हो गया, तो शेष लंबाई में पूर्ण वोल्टेज लागू किया गया, इसलिए ब्रेकडाउन जल्दी से उच्च वोल्टेज तीव्रता से दूसरे तक जाएगा, और एक फ्लैशओवर चाप प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए, यदि उच्च वोल्टेज अंत में संभावित प्रवणता कम हो जाती है तो इंसुलेटर महत्वपूर्ण रूप से उच्च वोल्टेज का सामना कर सकते हैं।

ग्रेडिंग रिंग उच्च वोल्टेज कंडक्टर के बगल में इन्सुलेटर के अंत को घेरती है। यह अंत में कवच को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप इन्सुलेटर के साथ एक समान वोल्टेज कवच होता है, जिससे किसी दिए गए वोल्टेज के लिए एक छोटा, सस्ता इन्सुलेटर उपयोग किया जा सकता है। ग्रेडिंग के छल्ले उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उच्च वोल्टेज अंत में होने वाली उम्र बढ़ने और इन्सुलेटर की गिरावट को भी कम करते हैं।

मार्क्स जेनरेटर और कण त्वरक ट्यूब जैसे बहुत उच्च वोल्टेज उपकरण में, रोधक स्तम्भ में अधिकांशतः कई धातु ग्रेडिंग रिंग होते हैं जो समान रूप से उनकी लंबाई के साथ होते हैं। ये उच्च-मूल्य प्रतिरोधों की एक वोल्टेज डिवाइडर श्रृंखला से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रत्येक रिंग से अगले तक एक समान वोल्टेज मात्रा होती है। यह संभावित अंतर को स्तंभ की लंबाई के साथ समान रूप से विभाजित करता है ताकि कोई उच्च क्षेत्र स्थान न हो, जिसके परिणामस्वरूप इंसुलेटर पर कम से कम तनाव हो।

उपयोग करता है
कोरोना रिंग का उपयोग अत्यधिक उच्च वोल्टेज उपकरण जैसे वैन डी ग्रैफ जनरेटर, कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन जनरेटर, और कण त्वरक के साथ-साथ विद्युत शक्ति संचरण इंसुलेटर, बुशिंग और स्विचगियर पर किया जाता है। निर्माता 230 kV से ऊपर की पारेषण लाइनों के लिए और 500 kV से ऊपर की क्षमता के लिए दोनों सिरों पर इन्सुलेटर के लाइन सिरे पर कोरोना रिंग का सुझाव देते हैं। कोरोना डिस्चार्ज के प्रभाव को दबाकर कोरोना के छल्ले इन्सुलेटर सतहों के जीवनकाल को बढ़ाते हैं। उच्च-शक्ति वाले रेडियो ट्रांसमीटरों के एंटीना के इंसुलेटर पर भी कोरोना रिंग लगाए जा सकते हैं। चूंकि, वे इंसुलेटर की क्षमता को बढ़ाते हैं।

यह भी देखें

 * सींगों का निकलना

बाहरी संबंध

 * Corona Ring Research
 * What is Grading Ring
 * Differences Between Corona Rings And Grading Rings