एमसी4 कनेक्टर

एमसी4 अनुयोजक एकल-संपर्क विद्युत अनुयोजक हैं जिनका उपयोग आमतौर पर सौर पैनलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एमसी4 में एमसी निर्माता बहु-संपर्क (अब स्‍टूबली विद्युत कनेक्टर्स) और 4 का मतलब 4 मिमी व्यास वाले संपर्क पिन से है। एमसी4s पैनल के तारों को हाथ से एक साथ आसन्न पैनलों से संगत अनुयोजक्स को अपकर्षण देकर आसानी से बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल खींचे जाने पर वे गलती से अलग न हों। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड (NEC) और पीवी अनुयोजक्स के लिए यूएल6703 मानक निर्दिष्ट करते हैं कि क्रॉस-मेटिंग के खतरों से बचने के लिए अनुयोजक्स को एक ही प्रकार और ब्रांड से होना चाहिए। इसके अलावा, आईईसी 62548 'पीवी प्रणाली के लिए अभिकल्पित आवश्यकताओं' के लिए पीवी अनुयोजक्स को एक ही मूल के होने की आवश्यकता होती है। मूल रूप से 600V के लिए रेट किया गया, एमसी4 अनुयोजक के नए संस्करण 1500V पर रेट किए गए हैं, जो लंबी श्रृंखला स्ट्रिंग्स बनाने की अनुमति देता है।

पृष्ठभूमि
एमसी4 अनुयोजक एमसी3 अनुयोजक्स के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें 1996 में बहु-संपर्क द्वारा विकसित किया गया था। एमसी3 बहु-संपर्क का संक्षिप्त नाम है और 3 मिमी संपर्क पिन के साथ इसका आकार 3 मिमी पीवी अनुयोजक है। एमसी3 की प्रमाणन रेटिंग (1000VIEC/600V UL) और 30A (10AWG पीवी केबल) थी। एमसी3 अनुयोजक्स को 2016 में बंद कर दिया गया था। एमसी4 नाम बहु-संपर्क और इसके आकार 4mm पीवी अनुयोजक्स के लिए खड़ा था, जिसे 2004 में बहु-संपर्क द्वारा पेश किया गया था।

जबकि बैटरी चार्ज करने और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे सोलर पैनल में विशेष कनेक्टर की आवश्यकता नहीं हो सकती है, बड़े प्रणाली में आमतौर पर पैनलों को श्रृंखला में एक साथ तार बनाने के लिए जोड़ते हैं। अतीत में, यह पैनल के पीछे एक छोटा विद्युत बॉक्स खोलकर और उपयोगकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए तारों को पेंच टर्मिनलों से जोड़कर पूरा किया गया था। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार के नंगे टर्मिनलों की संख्या 50 तक सीमित हैV या राष्ट्रीय विद्युत संहिता (NEC) द्वारा कम। 50V से ऊपर केवल एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन ही कनेक्शन बना सकता है. इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कनेक्शन पानी के रिसाव, विद्युत जंग और तारों पर यांत्रिक तनाव के कारण होने वाली समस्याओं के अधीन थे।

2000 के दशक की शुरुआत में, कई कंपनियों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए उत्पाद पेश किए। इन प्रणालियों में, जंक्शन बॉक्स को सील कर दिया गया था और केबल ग्रंथि का उपयोग करके दो तारों को स्थायी रूप से जोड़ा गया था। केबल पीवी अनुयोजक्स के साथ समाप्त हो गए जो एक सुविधा ग्रहण की परिभाषा को पूरा करते थे, जिसका अर्थ है कि वे (कानूनी रूप से) किसी के द्वारा एक साथ जुड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान दो अनुयोजक कुछ सामान्य हो गए, रेडॉक्स अनुयोजक और एमसी3 अनुयोजक, जो अनिवार्य रूप से मौसम-सील फोनो जैक की तरह दिखते थे।

2008 में, एनईसी ने पीवी अनुयोजक्स को लोड के तहत खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीवी अनुयोजक्स को प्रमाणित, उत्पाद विशिष्ट उपकरणों द्वारा नियंत्रित सकारात्मक लॉकिंग तंत्र शामिल करने की आवश्यकता थी। रेडॉक्स, एक यूरोपीय निर्माता, ने इस विनिर्देश का जवाब नहीं दिया और तब से बाजार से गायब हो गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो यूएस-आधारित कंपनियों, टीई कनेक्टिविटी और बहु-संपर्क ने नए अनुयोजक पेश करके प्रतिक्रिया दी। एमसी3 पीवी अनुयोजक में इन आवश्यकताओं की कमी थी। बाद में, 2004 में लॉन्च किए गए एमसी4 पीवी अनुयोजक ने इन सकारात्मक लॉकिंग तंत्रों को प्रदान किया, जिससे व्यापक बाजार स्वीकृति प्राप्त हुई।

टायको सोलरलोक | टायको का सोलरलोक 2000 के दशक के अंत में एक अवधि के लिए बाजार का नेता बन गया, लेकिन कई कारकों ने इसे बाजार से धकेलने की साजिश रची। इनमें से तथ्य यह था कि प्रणाली में केबल और तारों के दो सेट थे, जिससे क्षेत्र में काफी झुंझलाहट होती थी जब विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। 2011 तक, एमसी4 पहले से ही एक मजबूत नेतृत्व की स्थिति में था, जिसके कारण कई अन्य अनुयोजक विक्रेताओं के उत्पादों की शुरुआत हुई। 2022 तक, Staubli Electrical Connectors के पास इसके वैश्विक बाजार शेयरों का 50% हिस्सा है।

विवरण
एमसी4 प्रणाली में एक प्लग और सॉकेट डिज़ाइन होता है। प्लग और सॉकेट के धातु संपर्क प्लास्टिक इंसुलेटर के अंदर होते हैं - प्लग धातु संपर्क एक बेलनाकार इन्सुलेटर के अंदर होता है जो सॉकेट की तरह दिखता है, और सॉकेट धातु संपर्क एक चौकोर जांच के अंदर होता है जो प्लग के रूप में दिखाई देता है। सॉकेट में दो प्लास्टिक लॉकिंग टैब होते हैं जिन्हें प्लग अनुयोजक के सामने छेद में डालने के लिए केंद्रीय जांच की ओर थोड़ा सा दबाना पड़ता है। जब दोनों को एक साथ धकेला जाता है, तो उंगलियां छेदों में तब तक खिसकती हैं जब तक कि वे प्लग अनुयोजक के किनारे एक पायदान तक नहीं पहुंच जातीं, जहां वे दोनों को एक साथ लॉक करने के लिए बाहर की ओर निकल जाती हैं।

उचित सील के लिए, एमसी4 का उपयोग सही व्यास के केबल के साथ किया जाना चाहिए। केबल आम तौर पर डबल-इन्सुलेट (इन्सुलेशन प्लस ब्लैक शीथ) और यूवी और उच्च तापमान प्रतिरोधी दोनों होते हैं (ज्यादातर केबल सूरज की रोशनी से सुरक्षा के बिना बाहर उपयोग किए जाने पर खराब हो जाते हैं)। अनुयोजक्स आमतौर पर क्रिम्प (जॉइनिंग) द्वारा जुड़े होते हैं, हालांकि सोल्डरिंग भी संभव है।

एमसी4 अनुयोजक को 1500 पर UL रेट किया गया हैवी डीसी और 95 तक6AWG पीवी केबल के साथ A। एमसी4-Evo 2 की UL और IEC दोनों सर्टिफिकेशन रेटिंग 1500 हैवी डीसी और 70 तक10mm² पीवी केबल के साथ A, जोड़े में उपयोग किए गए कंडक्टर के आकार पर निर्भर करता है।

आवेदन और सुरक्षा
Staubli's (पूर्व में बहु-संपर्क) MULTILAM टेक्नोलॉजी का दावा है कि लगातार स्प्रिंग दबाव विश्वसनीय कम संपर्क प्रतिरोध प्रदान करता है। [उद्धरण वांछित] हालांकि, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें लोड के तहत कभी भी कनेक्ट या अलग न करें, यहां तक ​​कि लो-वोल्टेज (12–48) पर भीवी) प्रणाली। एक विद्युत चाप बन सकता है जो पिघल सकता है और संपर्क सामग्री को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रतिरोध और बाद में अति ताप हो सकता है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष धारा (DC) चाप में बनी रहती है, जबकि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा (AC) शून्य-क्रॉसिंग वोल्टेज बिंदु पर अधिक आसानी से स्वतः बुझ जाती है।

पैनलों के बड़े सरणी आमतौर पर श्रृंखला में परस्पर जुड़े होते हैं, जो 17 उत्पन्न करने वाले पैनलों के तारों से बने होते हैंबी 50V प्रत्येक, 600 तक समग्र वोल्टेज के साथ{{nbsp}वी प्रति स्ट्रिंग या 1500{{nbsp}उच्च वोल्टेज पैनलों के साथ विशेष बड़े सरणियों में वी।

एमसी4 अनुयोजक्स पर इंस्टॉलेशन मैनुअल एमसी4 अनुयोजक्स के साथ नॉन-स्टौबली अनुयोजक्स का उपयोग करने से बचने का निर्देश देता है। उत्पाद प्रमाणन और निर्माता की वारंटी केवल तभी लागू होती है जब एमसी4 अनुयोजक Staubli Electrical Connectors द्वारा बनाए गए उसी प्रकार के अनुयोजक्स से जुड़े हों और मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया हो।

यह भी देखें

 * डेज़ी चेन (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
 * डीसी अनुयोजक