डेडबैंड

एक डेडबैंड या डेड-बैंड (जिसे डेड जोन या न्यूट्रल जोन के रूप में भी जाना जाता है) एक नियंत्रण प्रणाली या सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्थानांतरण प्रकार्य के डोमेन में इनपुट मानों का एक बैंड है जहां आउटपुट शून्य है (आउटपुट 'डेड' है - कोई कार्रवाई नहीं होती है)। डेडबैंड क्षेत्रों का उपयोग दोलन या बार-बार सक्रियण-निष्क्रिय चक्र (आनुपातिक नियंत्रण प्रणालियों में 'शिकार' कहा जाता है) को रोकने के लिए सर्वोएम्प्लीफायर जैसे नियंत्रण प्रणालियों में किया जा सकता है। डेडबैंड का एक रूप जो यांत्रिक प्रणालियों, सरल मशीन#कंपाउंड मशीनों जैसे गियर ट्रेनों में होता है, प्रतिक्रिया (इंजीनियरिंग)  है।



वोल्टेज नियामक
कुछ पावर सबस्टेशनों में विद्युत् दाब नियामक  होते हैं जो वोल्टेज को कुछ पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर रखते हैं, लेकिन बीच में वोल्टेज की एक सीमा होती है जिसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे 112 और 118 वोल्ट के बीच (डेडबैंड 6 वोल्ट है), या 215 से 225 वोल्ट के बीच (डेडबैंड 10 वोल्ट है)।

प्रतिक्रिया
ढलान वाले गियर दांत (बैकलैश (इंजीनियरिंग)) डेडबैंड प्रदर्शित करते हैं। इनपुट से आउटपुट शाफ्ट तक किसी भी दिशा में कोई ड्राइव नहीं है जबकि दांत जालीदार नहीं हैं। लीडस्क्रूज़ में आम तौर पर बैकलैश भी होता है और इसलिए एक डेडबैंड होता है, जिसे स्थिति समायोजन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर सीएनसी सिस्टम के साथ। यदि मैकेनिकल बैकलैश एलिमिनेटर उपलब्ध नहीं हैं, तो जब भी दिशा उलट जाती है तो नियंत्रण स्थिति वेक्टर में डेडबैंड मान जोड़कर बैकलैश की भरपाई कर सकता है।

हिस्ट्रेसिस बनाम डेडबैंड
डेडबैंड हिस्टैरिसीस से भिन्न है। हिस्टैरिसीस के साथ, कोई डेडबैंड नहीं होता है और इसलिए आउटपुट हमेशा एक दिशा या दूसरे में होता है। हिस्टैरिसीस वाले उपकरणों में मेमोरी होती है, पिछली प्रणाली में स्थितियाँ भविष्य की स्थितियों को निर्देशित करती हैं। हिस्टैरिसीस वाले उपकरणों के उदाहरण सिंगल-मोड थर्मोस्टेट और स्मोक अलार्म हैं। डेडबैंड एक प्रक्रिया की वह सीमा है जहां आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। हिस्टैरिसीस यात्रा की दिशा के आधार पर एक चर में अंतर है।

थर्मोस्टैट्स
सरल (एकल मोड) थर्मोस्टैट हिस्टैरिसीस प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी घर के बेसमेंट में भट्टी को थर्मोस्टेट द्वारा स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है ताकि जैसे ही थर्मोस्टेट का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए और जैसे ही थर्मोस्टेट का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, भट्ठी को थर्मोस्टेट द्वारा बंद कर दिया जाए। ऐसा कोई तापमान नहीं है जिस पर घर को गर्म न किया जा रहा हो या ठंडा न होने दिया जा रहा हो (भट्ठी चालू या बंद)।

एक थर्मोस्टेट जो एकल तापमान निर्धारित करता है और मोड परिवर्तन के बिना हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रणालियों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, लक्ष्य तापमान के आसपास एक डेडबैंड रेंज प्रदर्शित करता है। डेडबैंड का निचला सिरा उस तापमान के ठीक ऊपर होता है जहां हीटिंग सिस्टम चालू होता है। डेडबैंड का ऊपरी सिरा उस तापमान के ठीक नीचे है जहां एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुरू होता है।

यह भी देखें

 * श्मिट ट्रिगर

संदर्भ

 * Johnson, Curtis D. "Process Control Instrumentation Technology", Prentice Hall (2002, 7th ed.)