वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर

वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी), जिसे संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) भी कहा जाता है, यह समानांतर-जुड़े हुए प्रकार के उपकरण ट्रांसफार्मर हैं। वे मापी जा रही आपूर्ति पर नगण्य भार प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और स्पष्ट माध्यमिक कनेक्टेड मीटरिंग को सक्षम करने के लिए स्पष्ट वोल्टेज अनुपात और फेज संबंध रखते हैं।

अनुपात
पीटी को सामान्यतः प्राथमिक से माध्यमिक तक इसके वोल्टेज अनुपात द्वारा वर्णित किया जाता है। 600:120 पीटी 120 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करेगा जब इसकी प्राथमिक वाइंडिंग पर 600 वोल्ट प्रभावित होंगे। मानक माध्यमिक वोल्टेज रेटिंग 120 वोल्ट और 70 वोल्ट हैं, जो मानक माप उपकरणों के साथ संगत हैं।

बर्डन और स्पष्टता
एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण बर्डन और स्पष्टता को सामान्यतः संयुक्त पैरामीटर के रूप में बताया जाता है।

मीटरिंग स्टाइल पीटी को विद्युत् ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटे कोर और वीए क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है। इसके कारण मीटरिंग पीटी निचले माध्यमिक वोल्टेज आउटपुट पर संतृप्त हो जाते हैं, जिससे संवेदनशील जुड़े मीटरिंग उपकरणों को ग्रिड अस्तव्यस्तता में पाए जाने वाले बड़े वोल्टेज स्पाइक्स को हानि पहुंचाने से बचाया जाता है। 0.3W, 0.6X की रेटिंग वाला एक छोटा पीटी (फोटो में नेमप्लेट देखें) W लोड (12.5 वॉट) तक का संकेत देगा ) द्वितीयक बर्डन के द्वितीयक धारा फेज कोण और अनुपात त्रुटियों दोनों को सम्मिलित करते हुए स्पष्टता आरेख पर 0.3 प्रतिशत त्रुटि समांतर चतुर्भुज के अन्दर होगी। 0.6% स्पष्टता वाले समांतर चतुर्भुज को छोड़कर एक्स लोड (25 वाट) रेटिंग के लिए भी यही तकनीक प्रयुक्त होती है।

चिह्न
कुछ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्राथमिक (सामान्यतः हाई-वोल्टेज) कनेक्टिंग तार कई प्रकार के होते हैं। उन्हें H1, H2 (कभी-कभी H0 यदि इसे आंतरिक रूप से ग्राउंडेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है) के रूप में लेबल किया जा सकता है और X1, X2 और कभी-कभी X3 टैप उपलब्ध हो सकता है। कभी-कभी एक दूसरी पृथक वाइंडिंग (Y1, Y2, Y3) (और तीसरा (Z1, Z2, Z3)) समान वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर भी उपलब्ध हो सकता है। प्राथमिक को फेज से ग्राउंड या फेज से फेज से जोड़ा जा सकता है। लो-वोल्टेज उपकरणों को हानि पहुंचाने वाले कैपेसिटिव इंडक्शन से बचने और मानव सुरक्षा के लिए सेकेंडरी को सामान्यतः टर्मिनल पर ग्राउंड किया जाता है।

वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्रकार
संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) के तीन प्राथमिक प्रकार हैं: विद्युत चुम्बकीय, संधारित्र, और ऑप्टिकल। विद्युत चुम्बकीय विभव ट्रांसफार्मर तार-वौंड ट्रांसफार्मर है। संधारित्र वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग करता है और विद्युत चुम्बकीय पीटी की तुलना में कम व्यय के कारण उच्च वोल्टेज पर उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऑप्टिकल सामग्रियों में ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाते हुए इलेक्ट्रो-ऑप्टिक प्रभाव का उपयोग करता है।

कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी), जिसे संधारित्र -युग्मित वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीसीवीटी) के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग विद्युत् प्रणालियों में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सिग्नल को कम करने और वास्तविक वीटी (वोल्टेज ट्रांसफार्मर) को कम वोल्टेज सिग्नल प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग मीटरिंग/सुरक्षात्मक रिले के लिए उपयोग किया जाता है।

अपने सबसे मूलभूत रूप में, डिवाइस में तीन भाग: दो कैपेसिटर जिनमें ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल विभाजित होता है, डिवाइस को लाइन आवृत्ति पर ट्यून करने के लिए आगमनात्मक तत्व, और मीटरिंग डिवाइस या सुरक्षात्मक रिले के लिए वोल्टेज को अलग करने और आगे बढ़ाने के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं।

लाइन फ़्रीक्वेंसी के अनुसार विभक्त की ट्यूनिंग समग्र विभाजन अनुपात को कनेक्टेड मीटरिंग या सुरक्षा उपकरणों के बर्डन में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाती है। डिवाइस में कम से कम चार टर्मिनल होते हैं: हाई वोल्टेज सिग्नल से कनेक्शन के लिए टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल, और दो सेकेंडरी टर्मिनल जो इंस्ट्रूमेंटेशन या सुरक्षात्मक रिले से जुड़ते हैं।

कैपेसिटर C1 का निर्माण अधिकांशतः श्रृंखला में जुड़े छोटे कैपेसिटर के ढेर के रूप में किया जाता है। यह C1 पर बड़ा वोल्टेज ड्रॉप और C2 पर अपेक्षाकृत छोटा वोल्टेज ड्रॉप प्रदान करता है। चूँकि अधिकांश वोल्टेज ड्रॉप C1 पर होता है, इससे वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आवश्यक इन्सुलेशन स्तर कम हो जाता है। यह सीवीटी को उच्च वोल्टेज (100kV से अधिक) के अनुसार वौंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक मितव्यय बनाता है), क्योंकि बाद वाले को अधिक वाइंडिंग और सामग्री की आवश्यकता होती है।

सीवीटी संचार प्रणालियों में भी उपयोगी है। वेव ट्रैप के साथ संयोजन में सीवीटी का उपयोग विद्युत् आवृत्ति से उच्च आवृत्ति संचार संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। यह सबस्टेशनों के बीच संचार करने के लिए, पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क में पावर लाइन वाहक संचार बनाता है। सीवीटी को लाइटनिंग अरेस्टर के बाद और वेव ट्रैप से पहले एक बिंदु पर स्थापित किया गया है।