स्टेज पिन कनेक्टर

एक स्टेज पिन कनेक्टर, जिसे ग्राउंडेड स्टेज पिन (जीएसपी) या ग्राउंडेड पिन कनेक्टर (जीपीसी) के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका और थिएटर जगत के कई देशों में नाटकीय प्रकाश व्यवस्था के लिए मानक केबल प्रकार है।

उपयोग
स्टेज पिन कनेक्टर का उपयोग आम तौर पर मद्धम से स्टेज प्रकाश उपकरणों तक मंद बिजली का संचालन करने के लिए किया जाता है, हालांकि कभी-कभी वे अन्य उपकरणों को भी बिजली दे सकते हैं।

निर्माण
पहले चरण के पिन कनेक्टर में दो बेलनाकार पिन होते थे, लाइन (हॉट) के लिए और न्यूट्रल के लिए, आयताकार आवास में सममित रूप से व्यवस्थित होते थे। आवास को फाइबरग्लास या प्रकार का प्लास्टिक के ठोस ब्लॉक से तैयार किया गया था, जिसे स्क्रू-ऑन कवर के साथ आग प्रतिरोध के लिए अदह के साथ लगाया गया हो सकता है। बाद के कनेक्टर (वर्तमान में निर्मित कनेक्टर सहित) मोल्डेड प्लास्टिक या मशीनीकृत फेनोलिक राल लेमिनेट हाउसिंग का उपयोग करते हैं।

ये दो-पिन कनेक्टर ध्रुवीकृत नहीं थे, और इस प्रकार लाइन और न्यूट्रल कंडक्टरों का आदान-प्रदान इस पर निर्भर करता था कि कनेक्टर्स को किस तरह से जोड़ा गया था। दो-पिन कनेक्टर अभी भी कुछ उपकरणों पर पाए जा सकते हैं और अक्सर इलेक्ट्रीशियनों द्वारा इन्हें बिना ग्राउंडेड फिक्स्चर (विशेष रूप से व्यावहारिक) के तारों के लिए सहेजा जाता है, हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं हो सकता है।

आधुनिक चरण पिन कनेक्टर्स ने सुरक्षा ग्राउंड कनेक्शन के लिए तीसरा पिन शामिल किया है और उन्हें उनके अनग्राउंडेड दो-पिन पूर्ववर्तियों से अलग करने के लिए आमतौर पर दो पिन और ग्राउंड (2P&G) के रूप में जाना जाता है। ग्राउंड पिन लाइन और न्यूट्रल पिन के बीच स्थित होता है और 20 ए कनेक्टर के लिए बाद वाले के करीब होता है। यह असममित विन्यास कनेक्टर को प्रभावी ढंग से ध्रुवीकृत करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उचित रूप से वायर्ड इंस्टॉलेशन में लाइन और तटस्थ कंडक्टर का आदान-प्रदान नहीं होता है। ग्राउंड पिन भी अन्य दो की तुलना में लंबा है, यह सुनिश्चित करता है कि कनेक्शन बनाते समय सुरक्षा ग्राउंड कनेक्शन पहले बनाया गया है।

सभी स्टेज पिन कनेक्टर में पुरुष पिन में अनुदैर्ध्य स्लिट होते हैं जो घर्षण को बढ़ाने के लिए महिला सॉकेट में डालने पर संपीड़न की अनुमति देते हैं और इसलिए कनेक्शन की यांत्रिक सुरक्षा होती है। इस स्लिट को चौड़ा करने और घिसाव की भरपाई के लिए पिन के दोनों हिस्सों को फैलाने के लिए विशेष उपकरण जिसे उचित रूप से पिन विभाजक कहा जाता है, का उपयोग किया जा सकता है। चाकू का उपयोग समान प्रभाव के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस तकनीक में व्यक्तिगत चोट, कनेक्टर को नुकसान, या चाकू के ब्लेड के बर्बाद होने का जोखिम होता है। इन कारणों से, फ्लैटहेड पेचकस का उपयोग अक्सर अचानक पिन स्प्लिटर के रूप में किया जाता है।

कुछ समय के लिए यूनियन कनेक्टर ने विशिष्ट पीले कवर के साथ 2P&G कनेक्टर का उत्पादन किया, जिसमें ग्राउंड पिन में लॉकिंग टैब था जो कनेक्टर्स के आकस्मिक विघटन को रोकने के लिए सकारात्मक यांत्रिक लॉक प्रदान करता था। इस डिज़ाइन को काम करने के लिए पुरुष और महिला दोनों तरफ विशेष कनेक्टर्स की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि लॉकिंग सुविधा का वास्तविक लाभ देखने के लिए इंस्टॉलेशन में सभी कनेक्टर्स को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। इस प्रस्ताव के खर्च के साथ-साथ तकनीशियनों के बीच कनेक्टर की अलोकप्रियता के कारण अंततः लॉकिंग सुविधा को हटा दिया गया, और लॉकिंग कनेक्टर अब निर्मित नहीं होते हैं। लॉकिंग कनेक्टर जो अभी भी कभी-कभी इंस्टॉलेशन या स्पेयर पार्ट्स डिब्बे में पाए जाते हैं, उन्हें अक्सर यूनियन कनेक्टर के रूप में जाना जाता है, हालांकि यूनियन कनेक्टर ब्रांड में अब केवल मानक गैर-लॉकिंग स्टेज पिन कनेक्टर हैं।

उनके परिचय के बाद से, स्टेज पिन कनेक्टर 20 ए, 30 ए, 60 ए, और 100 ए किस्मों में उपलब्ध हैं। उच्च-वर्तमान कनेक्टर न केवल आकार में बहुत बड़े हैं बल्कि ग्राउंड, न्यूट्रल और लाइन के लिए अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी हैं। इन बड़े कनेक्टर्स की मरम्मत या निर्माण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड बाहरी पिन पर है और न्यूट्रल बीच में है, दूर पिन अभी भी लाइन है।

विस्तार केबल
20 ए स्टेज पिन कनेक्टर से बने अधिकांश एक्सटेंशन केबल 12/3 प्रकार के SOOW या SJOOW केबल का उपयोग करते हैं जिसमें बड़े जैकेट के अंदर तीन व्यक्तिगत रूप से इंसुलेटेड 12 awg (अमेरिकी वायर गेज़) फंसे हुए कंडक्टर होते हैं। आंतरिक इन्सुलेशन आमतौर पर काले (लाइन के लिए), सफेद (तटस्थ के लिए) और हरे (जमीन के लिए) रंग में होता है। यह केबल कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टर की पूरी 20 एम्पीयर रेटिंग को सुरक्षित रूप से संभाल सकता है। पदनाम SOOW या SJOOW पोर्टेबल कॉर्ड | केबल के इन्सुलेशन निर्माण और प्रकार को संदर्भित करता है। एसजे- (300 वोल्ट, अधिकतम) और एस- (600 वोल्ट, अधिकतम) दोनों सबसे गंभीर सर्विस कॉर्डेज हैं। इस प्रकार की केबल बहुत मजबूत होती है, तेल और नमी के प्रति प्रतिरोधी होती है, और किंकिंग का प्रतिरोध करती है जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक कंडक्टर खुल सकते हैं और मुड़ सकते हैं, जो कि एसजेटीडब्ल्यू केबल के साथ आम समस्या है जो अक्सर घरेलू-ग्रेड एक्सटेंशन कॉर्ड में उपयोग की जाती है। हालाँकि, प्राकृतिक रबर का उपयोग करके बनाई गई पुरानी केबल सूखने के लिए अतिसंवेदनशील होती है, विशेष रूप से प्रकाश उपकरणों द्वारा उत्पन्न गर्मी से। यदि पुराने केबल का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता है और आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तो इससे इन्सुलेशन विफल हो सकता है और कंडक्टर उजागर हो सकते हैं या शार्ट सर्किट हो सकता है, जिससे झटका या आग लगने का खतरा हो सकता है।

मल्टीसर्किट केबल
कुछ स्टेज पिन एक्सटेंशन केबल का निर्माण छह या अधिक कंडक्टर वाले केबल से किया जा सकता है। इस केबल को दोनों छोर पर कई स्टेज-पिन कनेक्टर के साथ फिट किया जा सकता है, जो एकल केबल को मंद शक्ति के कई स्वतंत्र आउटपुट चैनलों को ले जाने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक चैनल या सर्किट की अपनी लाइन, ग्राउंड और अन्य सर्किट से स्वतंत्र न्यूट्रल कंडक्टर होना चाहिए, हालांकि कुछ मामलों में ग्राउंड या न्यूट्रल लाइन को सर्किट के बीच साझा किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, मल्टीसर्किट केबल मल्टीसर्किट (socapex) कनेक्टर्स में समाप्त हो सकते हैं, जो बदले में डिमिंग उपकरण या वितरण बक्से, अन्य मल्टीसर्किट केबल्स (लंबाई बढ़ाने के लिए), या ब्रेक-इन/ब्रेक-आउट एडाप्टर पर पैनल-माउंट मल्टीसर्किट कनेक्टर से जुड़े हो सकते हैं। मल्टीसर्किट कनेक्शन को स्टेज पिन कनेक्शन के सेट में बदलें।

उपकरण केबलिंग
प्रकाश उपकरणों से अभिन्न रूप से जुड़े केबल (अक्सर पैच केबल के रूप में संदर्भित) 3-कंडक्टर SJOOW या SOOW केबल या फाइबरग्लास आस्तीन के अंदर व्यक्तिगत उच्च तापमान तारों का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी मामले में, केबल अक्सर छोटे गेज का होता है और इसका आकार उस उपकरण की वर्तमान रेटिंग के अनुसार होता है जिस पर यह सेवा प्रदान करता है।

एडाप्टर
टूफ़र्स का उपयोग दो उपकरणों को ही स्रोत से जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका निर्माण फ़ाइबरग्लास स्लीव या 12/3 केबल के अंदर अलग-अलग तारों का उपयोग करके किया जा सकता है, हालांकि बाद वाले प्रकार का निर्माण करना कठिन होता है और विफलता की अधिक संभावना होती है।

कुछ स्थितियों में एडिसन से सुसज्जित डिवाइस को स्टेज-पिन स्रोत से कनेक्ट करना वांछनीय हो सकता है, जैसे कि ऑन-स्टेज प्रैक्टिकल के रूप में घरेलू फिक्स्चर का उपयोग करते समय। या वास्तुकला प्रकाश डिजाइन या खुदरा डिस्प्ले के लिए नाटकीय उपकरण का उपयोग करने जैसे परीक्षण उद्देश्यों या अनुप्रयोगों के लिए स्टेज पिन से सुसज्जित डिवाइस को एडिसन स्रोत से कनेक्ट करना वांछनीय हो सकता है। किसी भी मामले में, एडेप्टर का निर्माण महिला एडिसन कनेक्टर और पुरुष स्टेज पिन कनेक्टर के साथ किया जा सकता है या इसके विपरीत।

कुछ सुविधाओं में 60 या 100 एम्पीयर सर्किट होते हैं जिनमें उच्च वर्तमान रेटिंग से मेल खाने के लिए स्टेज पिन कनेक्टर के बड़े संस्करण होते हैं। चूंकि आधुनिक प्रकाश उपकरणों के साथ सर्किट पर 20 एम्पीयर से अधिक की आवश्यकता होना असामान्य है, इसलिए एकल 60 या 100 एम्पीयर स्टेज पिन कनेक्शन को तीन से पांच 20 एम्पीयर स्टेज पिन कनेक्शन में बदलने के लिए एडाप्टर बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, डाउनस्ट्रीम केबल और कनेक्टर्स की वर्तमान रेटिंग से अधिक होने से बचने के लिए प्रत्येक डाउनस्ट्रीम कनेक्शन को फ़्यूज़ या ब्रेकर द्वारा स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

स्टेज पिन बनाम एनईएमए 5-15 (एडिसन) कनेक्टर
NEMA NEMA कनेक्टर#NEMA 5|5-15 कनेक्टर (आमतौर पर एडिसन प्लग के रूप में जाना जाता है) की तुलना में स्टेज पिन कनेक्टर का प्राथमिक लाभ इसकी स्टेज पर सपाट लेटने की क्षमता है, जिससे यात्रा के खतरे की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा स्टेज पिन कनेक्टर में अधिक मजबूत निर्माण और पिन स्प्लिटर के साथ पहनने की क्षतिपूर्ति करने की क्षमता के कारण स्थायित्व और क्षति के प्रतिरोध में वृद्धि हुई है। डिममेबल पावर के लिए निर्दिष्ट अलग कनेक्टर होने से डिम्ड और नॉन-डिम्ड सर्किट के भ्रम को रोकने में भी मदद मिलती है जिससे उपकरण को नुकसान हो सकता है। यहां तक ​​कि सबसे छोटे स्टेज पिन कनेक्टर को 20 ए के लिए रेट किया गया है, जो एनईएमए 5-15 के 15 ए और 1.8 किलोवाट की तुलना में 120 वी पर 2.4 किलोवाट का अनुवाद करता है।

स्टेज पिन कनेक्टर्स के फायदों के बावजूद, कई छोटे इंस्टॉलेशन उनकी उपलब्धता और किसी भवन में पहले से ही उपलब्ध आउटलेट्स से उपकरण कनेक्ट करने में आसानी के कारण एडिसन कनेक्टर्स का उपयोग करते हैं। इससे रीफिट लागत कम हो जाती है, खासकर जब छोटे पोर्टेबल डिमिंग पैक (अक्सर 4×1.2 किलोवाट चैनल मॉडल) का उपयोग किया जाता है। ऐसे इंस्टॉलेशन में सस्ते स्टोर से खरीदे गए एक्सटेंशन केबल का भी उपयोग किया जा सकता है, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे एक्सटेंशन केबल की रेटिंग पार न हो।

हालाँकि 12/3 स्टेज पिन एक्सटेंशन केबल के निर्माण की प्रारंभिक लागत समकक्ष एडिसन एक्सटेंशन केबल खरीदने की तुलना में अधिक है, लेकिन कई कारणों से पूर्व की रखरखाव लागत अंततः कम होती है। आरंभ करने के लिए, अधिक ऊबड़-खाबड़ निर्माण के परिणामस्वरूप कम रखरखाव की आवश्यकता होगी। जब रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो कई केबल दोषों को कनेक्टर को अलग करके, टूटे हुए घटकों को मशीन के हिस्सों के अन्य टूटे हुए कनेक्टरों के नरभक्षण द्वारा प्राप्त पुर्जों से बदलकर, केबल के दोषपूर्ण खंडों को काटकर और केबल पर कनेक्टर को फिर से लगाकर ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार की मरम्मत आमतौर पर एडिसन कनेक्टर्स के साथ संभव नहीं है, विशेष रूप से फ़ैक्टरी-मोल्ड प्रकार के साथ। यदि कोई कनेक्टर मरम्मत से परे है, तो स्थानीय विक्रेताओं से खरीदे जाने पर नया स्टेज पिन कनेक्टर अक्सर प्रतिस्थापन एडिसन कनेक्टर की तुलना में कम महंगा होता है।

सुरक्षा
हालाँकि स्टेज पिन कनेक्टर का उपयोग आमतौर पर डिम्ड सर्किट को गैर-डिम्ड एडिसन सर्किट से अलग करने के लिए किया जाता है, नए नाटकीय इंस्टॉलेशन में कई डिम्ड सर्किट हो सकते हैं जो सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर एडिसन आउटलेट में समाप्त होते हैं; इस प्रकार गैर-डिमेबल उपकरणों के लिए इन सर्किटों का उपयोग करने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ गैर-डिमेबल उपकरणों या उपकरणों को डिम्ड सर्किट से जोड़ने से डिमिंग उपकरण या डाउनस्ट्रीम डिवाइस को नुकसान हो सकता है।

अधिकांश आधुनिक स्टेज पिन कनेक्टर में ग्राउंड पिन होता है जो लाइन और न्यूट्रल पिन से अधिक लंबा होता है, यह सुनिश्चित करता है कि ग्राउंड कनेक्शन पहले बनाया गया है, और इस प्रकार डाउनस्ट्रीम उपकरण पर लाइन वोल्टेज लागू होने से पहले सुरक्षा ग्राउंड मौजूद है।

अतिरिक्त एहतियात के तौर पर, कुछ एसपीसी तरफ स्पष्ट आवास के साथ बनाए जाते हैं। यह उपयोगकर्ता को कनेक्ट करने से पहले यह पुष्टि करने की अनुमति देता है कि वे सही तरीके से वायर्ड हैं।

कुछ पुराने फीमेल पिन रिसेप्टेकल्स पर, विद्युत संपर्क प्लग बॉडी में गहराई से छिपे नहीं होते हैं और यदि सर्किट चालू है तो आसानी से गलती से संपर्क किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली का झटका लग सकता है। एडिसन आउटलेट का यह फायदा था कि जब तक स्लॉट में कुछ प्रवाहकीय नहीं डाला जाता, तब तक जीवित भागों से संपर्क करना असंभव था। नए कनेक्टर्स के संपर्क शरीर के अंदर अधिक गहराई तक होते हैं।

कनेक्टर की इस शैली का बड़ा नुकसान यह है कि इसे जमीन और लाइन कनेक्शन को उलटते हुए कनेक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। ग्राउंडेड बिल्डिंग संरचनाओं से यांत्रिक रूप से जुड़े उपकरणों के लिए जैसे कि बैटन या ग्रिड पर लगाए गए प्रकाश उपकरण के लिए यह लाइन-ग्राउंड शॉर्ट सर्किट का कारण बनेगा। ऐसे उपकरणों के लिए जो इमारत की जमीन से जुड़े नहीं हैं, जैसे कि फर्श पर लगे प्रकाश उपकरण, इस स्थिति के कारण उपकरण की चेसिस विद्युतीकृत हो जाएगी जिससे झटका लगने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए प्लग को गलत संरेखित करने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। स्टेज पिन कनेक्टर्स को ऐसे जोड़ना भी संभव है कि ग्राउंड पिन को न्यूट्रल सॉकेट में डाला जाए और न्यूट्रल पिन को ग्राउंड सॉकेट में डाला जाए, लेकिन इस गलती के परिणामस्वरूप आमतौर पर गलती की स्थिति नहीं होती है जब तक कि हॉट-न्यूट्रल रिवर्स न हो केबलिंग में अपस्ट्रीम.

मानक
स्टेज पिन कनेक्टर मनोरंजन सेवाएँ और प्रौद्योगिकी संघ (ईएसटीए)ईएसटीए) मानक एएनएसआई ई1.24 - 2012 (आर2017) द्वारा निर्दिष्ट हैं स्टेज पिन कनेक्टर्स के लिए मनोरंजन प्रौद्योगिकी आयामी आवश्यकताएँ

थिएटर अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले अन्य कनेक्टर
कई थिएटर NEMA कनेक्टर्स का भी उपयोग करते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में घरों और व्यवसायों में उपयोग किए जाने वाले कोई कनेक्टर नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धता और घरेलू फिक्स्चर को नाटकीय नियंत्रण प्रणाली से जोड़ने की क्षमता है। कई थिएटरों में ट्विस्ट-लॉक कनेक्टर का उपयोग उनकी लॉकिंग सुविधा के कारण किया जाता है, जो फिक्स्चर को गलती से डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा। प्रकाश जुड़नार को बिजली देने के लिए उपयोग किए जाने वाले कनेक्टर को स्थानीय विद्युत कोड के आधार पर 20 एम्पीयर या उससे अधिक पर रेट किया जाना चाहिए। अस्थायी उच्च-शक्ति वितरण वायरिंग में अक्सर डिमिंग उपकरण, बिजली वितरण इकाइयों, मोटर चालित श्रृंखला ऊपर उठाना के लिए नियंत्रकों और अन्य उच्च-शक्ति उपकरणों को कंपनी स्विच, जनरेटर या अन्य टाई-इन पॉइंट से जोड़ने के लिए कैमलॉक (इलेक्ट्रिकल) कनेक्टर का उपयोग किया जाता है।

व्यक्तिगत डिमेबल लाइटिंग फिक्स्चर के लिए, यूके थियेट्रिकल लाइटिंग इंस्टॉलेशन आमतौर पर 15 ए पर रेटेड बीएस 546 # 15 ए 3 पिन प्रकार प्लग का उपयोग करते हैं (230 वी का उच्च चरण वोल्टेज समान शक्ति के लिए कम धाराओं की अनुमति देता है) या कभी-कभी आईईसी 60309 16 ए औद्योगिक प्लग का उपयोग करता है.

यह भी देखें

 * ट्विस्ट-लॉक कनेक्टर
 * कैमलॉक (इलेक्ट्रिकल)
 * बिजली मिस्त्री
 * मंच प्रकाश व्यवस्था
 * मल्टीकेबल

बाहरी संबंध

 * http://ww4.usitt.org/bookstore/downloads/U87%20S3-StgPinStandard20050610.pdf