चिलर

चिलर ऐसी मशीन है जो वाष्प-संपीड़न प्रशीतन | वाष्प-संपीड़न, सोखना प्रशीतन, या अवशोषण रेफ्रिजरेटर चक्र के माध्यम से तरल शीतलक से गर्मी को हटा देती है। फिर इस तरल को उष्मा का आदान प्रदान करने वाला के माध्यम से ठंडा उपकरण, या किसी अन्य प्रक्रिया धारा (जैसे हवा या प्रक्रिया पानी) में प्रसारित किया जा सकता है। आवश्यक उप-उत्पाद के रूप में, प्रशीतन अपशिष्ट गर्मी पैदा करता है जिसे वातावरण में समाप्त किया जाना चाहिए, या अधिक दक्षता के लिए, हीटिंग उद्देश्यों के लिए पुनर्प्राप्त किया जाना चाहिए। वाष्प संपीड़न चिलर विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। आज सबसे आम हैं हर्मेटिक स्क्रॉल, सेमी-हर्मेटिक स्क्रू, या सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर। चिलर का संघनक पक्ष हवा या पानी से ठंडा किया जा सकता है। यहां तक ​​कि जब तरल ठंडा हो जाता है, तो चिलर को अक्सर प्रेरित या मजबूर ड्राफ्ट शीतलन टॉवर द्वारा ठंडा किया जाता है। अवशोषण और सोखना चिलर को कार्य करने के लिए ताप स्रोत की आवश्यकता होती है। ठंडे पानी का उपयोग मध्य से लेकर बड़े आकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत सुविधाओं में एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। जल-शीतलित चिलर को तरल-ठंडा (कूलिंग टावरों के माध्यम से), वायु-ठंडा, या बाष्पीकरणीय रूप से ठंडा किया जा सकता है। वाटर या लिक्विड-कूल्ड सिस्टम, एयर-कूल्ड सिस्टम की तुलना में दक्षता और पर्यावरण संबंधी लाभ प्रदान कर सकते हैं।

एयर कंडीशनिंग में उपयोग
एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग या कूलिंग प्लांट में चिलर से ठंडा शीतलक, आमतौर पर इथाइलीन ग्लाइकॉल के साथ मिश्रित ठंडा पानी, आमतौर पर हवा का संचालक या अन्य प्रकार के टर्मिनल उपकरणों में हीट एक्सचेंजर्स, या कॉइल्स में वितरित किया जाता है जो हवा को ठंडा करते हैं। उनसे संबंधित space(s). फिर पानी को पुनः ठंडा करने के लिए चिलर में प्रवाहित किया जाता है। ये कूलिंग कॉइल हवा से संवेदनशील गर्मी और गुप्त गर्मी को ठंडे पानी में स्थानांतरित करते हैं, इस प्रकार हवा की धारा को ठंडा और आमतौर पर निरार्द्रीकृत करते हैं। एयर कंडीशनिंग अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट चिलर को इनके बीच रेट किया गया है 50 kW और 7 MW, और कम से कम दो निर्माता (यॉर्क इंटरनेशनल और एलजी) तक सक्षम चिलर का उत्पादन कर सकते हैं 21 MW ठंडा करना. ठंडे पानी का तापमान (चिलर से निकलने वाला) आमतौर पर होता है 34 to 45 F, आवेदन आवश्यकताओं के आधार पर। आमतौर पर, चिलर 12 डिग्री सेल्सियस (प्रवेश तापमान) पर पानी प्राप्त करते हैं, और इसे 7 डिग्री सेल्सियस (बाहर निकलने का तापमान) तक ठंडा करते हैं। जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए चिलर संचालन योग्य नहीं नली हैं या उन्हें मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो ठंडा पानी की आपूर्ति के लिए आपातकालीन चिलर का उपयोग किया जा सकता है। किराये के चिलर ट्रेलर (वाहन) पर लगाए जाते हैं ताकि उन्हें साइट पर जल्दी से तैनात किया जा सके। किराये के चिलर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बीच जुड़ने के लिए बड़े ठंडे पानी के होज़ का उपयोग किया जाता है।

उद्योग में उपयोग
औद्योगिक अनुप्रयोगों में, चिलर से ठंडा पानी या अन्य शीतलक तरल प्रक्रिया या प्रयोगशाला उपकरण के माध्यम से पंप किया जाता है। औद्योगिक चिलर का उपयोग उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला में उत्पादों, तंत्रों और फ़ैक्टरी मशीनरी को नियंत्रित रूप से ठंडा करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग अक्सर प्लास्टिक उद्योगों, इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग, धातु काटने वाले तेल, वेल्डिंग उपकरण, मेटल सांचों में ढालना और मशीन टूलींग, रासायनिक प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन, खाद्य और पेय प्रसंस्करण, कागज और सीमेंट प्रसंस्करण, वैक्यूम सिस्टम, एक्स-रे में किया जाता है। विवर्तन, बिजली आपूर्ति और गैस टरबाइन बिजली उत्पादन स्टेशन (टरबाइन इनलेट एयर कूलिंग#वाष्प संपीड़न चिलर देखें), विश्लेषणात्मक उपकरण, अर्धचालक, संपीड़ित हवा और गैस कूलिंग। इनका उपयोग अस्पतालों, होटलों और परिसरों में एमआरआई मशीनों और लेजर जैसी उच्च-ताप ​​वाली विशेष वस्तुओं को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है।

औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए चिलर को केंद्रीकृत किया जा सकता है, जहां ही चिलर कई शीतलन आवश्यकताओं को पूरा करता है, या विकेंद्रीकृत किया जा सकता है जहां प्रत्येक एप्लिकेशन या मशीन का अपना चिलर होता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के अपने फायदे हैं। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत चिलर दोनों का संयोजन होना भी संभव है, खासकर यदि शीतलन आवश्यकताएं कुछ अनुप्रयोगों या उपयोग के बिंदुओं के लिए समान हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं।

ठंडे पानी का उपयोग मध्य से लेकर बड़े आकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत (सीआईआई) सुविधाओं में एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। तरल चिलर को तरल-ठंडा, वायु-ठंडा, या बाष्पीकरणीय रूप से ठंडा किया जा सकता है। पानी या तरल-ठंडा चिलर में कूलिंग टावरों का उपयोग शामिल होता है जो एयर-कूल्ड चिलर की तुलना में चिलर की थर्मोडायनामिक प्रभावशीलता में सुधार करता है। यह उच्च, कभी-कभी बहुत अधिक, शुष्क-बल्ब तापमान के बजाय हवा के गीले-बल्ब तापमान पर या उसके निकट गर्मी अस्वीकृति के कारण होता है। बाष्पीकरणीय रूप से ठंडा किए गए चिलर एयर-कूल्ड चिलर की तुलना में अधिक दक्षता प्रदान करते हैं लेकिन तरल-ठंडा चिलर की तुलना में कम क्षमता प्रदान करते हैं।

लिक्विड-कूल्ड चिलर आमतौर पर इनडोर इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के लिए होते हैं और इन्हें अलग कंडेनसर वॉटर लूप द्वारा ठंडा किया जाता है और वातावरण में गर्मी को बाहर निकालने के लिए आउटडोर कूलिंग टावरों से जोड़ा जाता है।

एयर-कूल्ड और बाष्पीकरणीय कूल्ड चिलर बाहरी स्थापना और संचालन के लिए हैं। एयर-कूल्ड मशीनों को वातावरण में गर्मी को बाहर निकालने के लिए मशीन के कंडेनसर कॉइल के माध्यम से सीधे प्रसारित होने वाली परिवेशी वायु द्वारा सीधे ठंडा किया जाता है। बाष्पीकरणीय ठंडी मशीनें समान होती हैं, सिवाय इसके कि वे कंडेनसर को ठंडा करने में सहायता के लिए कंडेनसर कॉइल पर पानी की धुंध लागू करती हैं, जिससे मशीन पारंपरिक एयर-कूल्ड मशीन की तुलना में अधिक कुशल हो जाती है। आमतौर पर इस प्रकार के पैकेज्ड एयर-कूल्ड या बाष्पीकरणीय रूप से कूल्ड चिलर के साथ किसी रिमोट कूलिंग टॉवर की आवश्यकता नहीं होती है।

जहां उपलब्ध हो, आस-पास के जल निकायों में आसानी से उपलब्ध ठंडे पानी का उपयोग सीधे कूलिंग टावरों को ठंडा करने, बदलने या पूरक करने के लिए किया जा सकता है। टोरंटो|टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में गहरे जल स्रोत शीतलन प्रणाली उदाहरण है। यह चिलर को ठंडा करने के लिए ठंडे झील के पानी का उपयोग करता है, जिसका उपयोग जिला शीतलन प्रणाली के माध्यम से शहर की इमारतों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। लौटने वाले पानी का उपयोग शहर की पेयजल आपूर्ति को गर्म करने के लिए किया जाता है, जो इस ठंडी जलवायु में वांछनीय है। जब भी किसी चिलर की ऊष्मा अस्वीकृति का उपयोग किसी उत्पादक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, तो शीतलन कार्य के अलावा, बहुत अधिक तापीय प्रभावशीलता संभव है।

वाष्प-संपीड़न चिलर प्रौद्योगिकी
एक वाष्प संपीड़न चिलर आमतौर पर चार प्रकार के कंप्रेसर में से का उपयोग करता है: प्रत्यावर्ती कंप्रेसर संपीड़न, स्क्रॉल कंप्रेसर संपीड़न, रोटरी पेंच कंप्रेसर | स्क्रू-चालित संपीड़न, और केन्द्रापसारक कंप्रेसर संपीड़न सभी यांत्रिक मशीनें हैं जिन्हें विद्युत मोटर्स, वाष्प टरबाइन, या द्वारा संचालित किया जा सकता है। गैस टर्बाइन. सेमी-हर्मेटिक या हर्मेटिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करना कंप्रेशर्स को चलाने का सबसे आम तरीका है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर को ईंधन आपूर्ति या निकास वेंटिलेशन की आवश्यकता के बिना, रेफ्रिजरेंट द्वारा प्रभावी ढंग से और आसानी से ठंडा किया जा सकता है और मोटर के रूप में शाफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती है। रेफ्रिजरेंट में काम करें, रखरखाव, लीक, परिचालन लागत और डाउनटाइम को कम करें, हालांकि कभी-कभी खुले कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। वे रिवर्स-रैंकिन चक्र के माध्यम से अपना शीतलन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसे वाष्प-संपीड़न के रूप में भी जाना जाता है। बाष्पीकरणीय शीतलन ताप अस्वीकृति के साथ, उनके प्रदर्शन के गुणांक (सीओपी) बहुत अधिक हैं; आम तौर पर 4.0 या अधिक.


 * सीओपी $$ = \frac{\text{Cooling power}}{\text{Input power}} $$

वर्तमान वाष्प-संपीड़न चिलर तकनीक रिवर्स-रैंकिन चक्र पर आधारित है जिसे वाष्प-संपीड़न के रूप में जाना जाता है। संलग्न आरेख देखें जो चिलर प्रणाली के प्रमुख घटकों को रेखांकित करता है।

चिलर के मुख्य घटक:

रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर अनिवार्य रूप से रेफ्रिजरेंट गैस के लिए पंप है। कंप्रेसर की क्षमता, और इसलिए चिलर की शीतलन क्षमता को किलोवाट इनपुट (किलोवाट), हॉर्स पावर इनपुट (एचपी), या में मापा जाता है वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह (एम3/घंटा, फीट3/h). रेफ्रिजरेंट गैस को संपीड़ित करने का तंत्र अलग-अलग होता है कम्प्रेसर, और प्रत्येक का अपना अनुप्रयोग है। सामान्य प्रशीतन कम्प्रेसर में शामिल हैं प्रत्यागामी, स्क्रॉल, पेंच, या केन्द्रापसारक। इन्हें विद्युत मोटर, भाप टरबाइन, या द्वारा संचालित किया जा सकता है गैस टरबाइन. कंप्रेसर में विशिष्ट निर्माता से एकीकृत मोटर हो सकती है, या खुली ड्राइव हो सकती है - जो किसी अन्य प्रकार के यांत्रिक कनेक्शन से कनेक्शन की अनुमति देती है। कंप्रेसर या तो हर्मेटिक (वेल्डेड बंद) या अर्ध-हर्मेटिक (एक साथ बोल्ट किया हुआ) भी हो सकते हैं।

हाल के वर्षों में, वैरिएबल-स्पीड ड्राइव (वीएसडी) तकनीक के अनुप्रयोग ने वाष्प की दक्षता में वृद्धि की है संपीड़न चिलर. पहला वीएसडी 1970 के दशक के अंत में केन्द्रापसारक कंप्रेसर चिलर पर लागू किया गया था ऊर्जा की लागत बढ़ने के कारण यह आदर्श बन गया है। अब, वीएसडी को रोटरी स्क्रू पर लगाया जा रहा है और स्क्रॉल-प्रौद्योगिकी कम्प्रेसर।

कंडेनसर वायु-ठंडा, तरल-ठंडा या बाष्पीकरणीय हो सकते हैं। कंडेनसर हीट एक्सचेंजर है जो गर्मी को रेफ्रिजरेंट गैस से पानी या हवा में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। एयर कूल्ड कंडेनसर हैं तांबे की ट्यूबों (रेफ्रिजरेंट प्रवाह के लिए) और एल्यूमीनियम पंखों (वायु प्रवाह के लिए) से निर्मित। प्रत्येक कंडेनसर की सामग्री लागत अलग-अलग होती है और वे दक्षता के मामले में भिन्न होते हैं। बाष्पीकरणीय शीतलन के साथ कंडेनसर, उनके प्रदर्शन के गुणांक (सीओपी) बहुत अधिक हैं; आम तौर पर 4.0 या अधिक. एयर कूल्ड कंडेनसर को बाहर स्थापित और संचालित किया जाता है और बाहरी हवा से ठंडा किया जाता है, जिसे अक्सर बिजली के पंखे का उपयोग करके कंडेनसर के माध्यम से मजबूर किया जाता है। पानी या तरल ठंडा कंडेनसर को पानी से ठंडा किया जाता है जिसे अक्सर कूलिंग टॉवर द्वारा ठंडा किया जाता है।

विस्तार उपकरण या रेफ्रिजरेंट मीटरिंग डिवाइस (आरएमडी) तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है दबाव में गिरावट के कारण कुछ रेफ्रिजरेंट वाष्पीकृत हो जाता है; यह वाष्पीकरण पास के तरल रेफ्रिजरेंट से गर्मी को अवशोषित करता है। आरएमडी बाष्पीकरणकर्ता के ठीक पहले स्थित होता है ताकि बाष्पीकरणकर्ता में ठंडी गैस को अवशोषित किया जा सके बाष्पीकरणकर्ता में पानी से गर्मी। बाष्पीकरणकर्ता आउटलेट की तरफ आरएमडी के लिए सेंसर है आरएमडी को चिलर डिजाइन आवश्यकता के आधार पर रेफ्रिजरेंट प्रवाह को विनियमित करने की अनुमति देता है।

बाष्पीकरणकर्ता प्लेट प्रकार या शेल और ट्यूब प्रकार के हो सकते हैं। बाष्पीकरणकर्ता हीट एक्सचेंजर है जो अनुमति देता है ऊष्मा ऊर्जा का जलधारा से रेफ्रिजरेंट गैस में स्थानांतरित होना। शेष के राज्य परिवर्तन के दौरान तरल से गैस तक, रेफ्रिजरेंट तापमान बदले बिना बड़ी मात्रा में गर्मी को अवशोषित कर सकता है।

अवशोषण तकनीक कैसे काम करती है
अवशोषण चिलर का थर्मोडायनामिक चक्र ताप स्रोत द्वारा संचालित होता है; यह ऊष्मा आमतौर पर भाप, गर्म पानी या दहन के माध्यम से चिलर तक पहुंचाई जाती है। विद्युत चालित चिलर की तुलना में, अवशोषण चिलर में विद्युत ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता होती है - समाधान पंप और रेफ्रिजरेंट पंप दोनों के लिए संयुक्त खपत 15 किलोवाट से बहुत कम होती है। हालाँकि, इसकी ताप इनपुट आवश्यकताएँ बड़ी हैं, और इसका COP अक्सर 0.5 (एकल-प्रभाव) से 1.0 (दोहरा-प्रभाव) होता है। समान शीतलन क्षमता के लिए, अवशोषण चिलर को वाष्प-संपीड़न चिलर की तुलना में बहुत बड़े कूलिंग टॉवर की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अवशोषण चिलर, ऊर्जा-दक्षता के दृष्टिकोण से, वहाँ उत्कृष्ट हैं जहाँ सस्ती, निम्न-श्रेणी की गर्मी या अपशिष्ट गर्मी आसानी से उपलब्ध है। अत्यधिक धूप वाले मौसम में, अवशोषण चिलर को संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

एकल-प्रभाव अवशोषण चक्र रेफ्रिजरेंट के रूप में पानी और अवशोषक के रूप में लिथियम ब्रोमाइड का उपयोग करता है। यह इन दोनों पदार्थों का दूसरे के प्रति मजबूत संबंध है जो चक्र को कार्यान्वित करता है। पूरी प्रक्रिया लगभग पूर्ण निर्वात में होती है।


 * 1) समाधान पंप: अवशोषक खोल के तल में पतला लिथियम ब्रोमाइड घोल (60% सांद्रता) एकत्र किया जाता है। यहां से, हर्मेटिक सॉल्यूशन पंप प्रीहीटिंग के लिए शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के माध्यम से सॉल्यूशन को ले जाता है।
 * 2) जनरेटर: हीट एक्सचेंजर से बाहर निकलने के बाद, पतला घोल ऊपरी आवरण में चला जाता है। समाधान ट्यूबों के बंडल से घिरा हुआ है जो भाप या गर्म पानी ले जाता है। भाप या गर्म पानी गर्मी को तनु लिथियम ब्रोमाइड घोल के पूल में स्थानांतरित करता है। घोल उबलता है, रेफ्रिजरेंट वाष्प को कंडेनसर में ऊपर की ओर भेजता है और सांद्रित लिथियम ब्रोमाइड को पीछे छोड़ देता है। संकेंद्रित लिथियम ब्रोमाइड घोल हीट एक्सचेंजर में चला जाता है, जहां इसे कमजोर घोल को जनरेटर तक पंप करके ठंडा किया जाता है।
 * 3) कंडेनसर: रेफ्रिजरेंट वाष्प धुंध एलिमिनेटर के माध्यम से कंडेनसर ट्यूब बंडल में स्थानांतरित हो जाता है। रेफ्रिजरेंट वाष्प ट्यूबों पर संघनित होता है। गर्मी को ठंडे पानी से हटा दिया जाता है जो ट्यूबों के अंदर से होकर गुजरता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट संघनित होता है, यह कंडेनसर के निचले भाग में गर्त में एकत्रित हो जाता है।
 * 4) वाष्पीकरणकर्ता: रेफ्रिजरेंट तरल ऊपरी शेल में कंडेनसर से निचले शेल में बाष्पीकरणकर्ता तक जाता है और बाष्पीकरणकर्ता ट्यूब बंडल पर छिड़का जाता है। निचले शेल के अत्यधिक निर्वात [6 मिमी एचजी (0.8 केपीए) पूर्ण दबाव] के कारण, रेफ्रिजरेंट तरल लगभग उबलता है 39 F, रेफ्रिजरेंट प्रभाव पैदा करना। (यह वैक्यूम हीड्रोस्कोपिक क्रिया द्वारा निर्मित होता है - पानी के लिए लिथियम ब्रोमाइड की मजबूत आत्मीयता - सीधे नीचे अवशोषक में।)
 * 5) अवशोषक: जैसे ही रेफ्रिजरेंट वाष्प बाष्पीकरणकर्ता से अवशोषक की ओर स्थानांतरित होता है, जनरेटर से मजबूत लिथियम ब्रोमाइड घोल को अवशोषक ट्यूब बंडल के शीर्ष पर छिड़का जाता है। मजबूत लिथियम ब्रोमाइड समाधान वास्तव में रेफ्रिजरेंट वाष्प को समाधान में खींचता है, जिससे बाष्पीकरणकर्ता में अत्यधिक वैक्यूम पैदा होता है। लिथियम ब्रोमाइड घोल में रेफ्रिजरेंट वाष्प के अवशोषण से भी गर्मी उत्पन्न होती है जिसे ठंडे पानी द्वारा हटा दिया जाता है। अब पतला लिथियम ब्रोमाइड घोल निचले शेल के तल में इकट्ठा होता है, जहां से यह घोल पंप तक प्रवाहित होता है। शीतलन चक्र अब पूरा हो गया है और प्रक्रिया बार फिर शुरू हो गई है।

औद्योगिक चिलर प्रौद्योगिकी
औद्योगिक चिलर आम तौर पर पूर्ण, पैकेज्ड, बंद-लूप सिस्टम के रूप में आते हैं, जिसमें चिलर यूनिट, कंडेनसर (हीट ट्रांसफर), और रीसर्क्युलेटिंग पंप, विस्तार वाल्व, नो-फ्लो शटडाउन, आंतरिक ठंडे पानी नियंत्रण के साथ पंप स्टेशन शामिल हैं। आंतरिक टैंक ठंडे पानी के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और तापमान में बढ़ोतरी को रोकता है। बंद-लूप औद्योगिक चिलर वाटर-कूल्ड मशीनों और उपकरणों की स्थिरता और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता को बढ़ाने के लिए स्थिर तापमान और दबाव पर कंडीशन एडिटिव्स के साथ साफ शीतलक या साफ पानी को पुन: प्रसारित करते हैं। पानी चिलर से अनुप्रयोग के उपयोग स्थल तक और वापस बहता है।

यदि इनलेट और आउटलेट के बीच पानी के तापमान का अंतर अधिक है, तो ठंडे पानी को संग्रहित करने के लिए बड़े बाहरी पानी के टैंक का उपयोग किया जाएगा। इस मामले में ठंडा पानी सीधे चिलर से अनुप्रयोग तक नहीं जा रहा है, बल्कि बाहरी पानी की टंकी में जा रहा है जो प्रकार के तापमान बफर के रूप में कार्य करता है। ठंडे पानी का टैंक बाहरी टैंक से अनुप्रयोग तक जाने वाले आंतरिक पानी की तुलना में बहुत बड़ा होता है और अनुप्रयोग से वापस आने वाला गर्म पानी बाहरी टैंक में वापस चला जाता है, चिलर में नहीं।

कम आम ओपन लूप औद्योगिक चिलर खुले टैंक या नाबदान में तरल पदार्थ को लगातार पुन: प्रसारित करके उसके तापमान को नियंत्रित करते हैं। तरल को टैंक से निकाला जाता है, चिलर के माध्यम से पंप किया जाता है और वापस टैंक में भेज दिया जाता है। औद्योगिक जल चिलर में वायु शीतलन के स्थान पर जल शीतलन का उपयोग किया जाता है। इस मामले में कंडेनसर गर्म रेफ्रिजरेंट को परिवेशी वायु से ठंडा नहीं करता है, बल्कि कूलिंग टॉवर द्वारा ठंडा किए गए पानी का उपयोग करता है। यह विकास ऊर्जा आवश्यकताओं में 15% से अधिक की कमी की अनुमति देता है और जल-आधारित कंडेनसर के छोटे सतह क्षेत्र और प्रशंसकों की अनुपस्थिति के कारण चिलर के आकार में भी महत्वपूर्ण कमी की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, पंखे की अनुपस्थिति शोर के स्तर को काफी कम कर देती है।

अधिकांश औद्योगिक चिलर शीतलन के लिए मीडिया के रूप में प्रशीतन का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ तापमान को नियंत्रित करने के लिए शीतलक युक्त कॉइल पर बहने वाली हवा या पानी जैसी सरल तकनीकों पर भरोसा करते हैं। प्रक्रिया चिलर के भीतर पानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक है, हालांकि शीतलक मिश्रण (ज्यादातर गर्मी अपव्यय को बढ़ाने के लिए शीतलक योजक के साथ पानी) का उपयोग अक्सर किया जाता है।

औद्योगिक चिलर चयन
औद्योगिक चिलर की खोज करते समय विचार करने योग्य महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में कुल जीवन चक्र लागत, बिजली स्रोत, चिलर आईपी रेटिंग, चिलर शीतलन क्षमता, बाष्पीकरणकर्ता क्षमता, बाष्पीकरणकर्ता सामग्री, बाष्पीकरणकर्ता प्रकार, कंडेनसर सामग्री, कंडेनसर क्षमता, परिवेश का तापमान, मोटर पंखे का प्रकार शामिल हैं। शोर स्तर, आंतरिक पाइपिंग सामग्री, कंप्रेसर की संख्या, कंप्रेसर का प्रकार, फ्रिज सर्किट की संख्या, शीतलक आवश्यकताएं, द्रव निर्वहन तापमान, और सीओपी (किलोवाट में पूरे चिलर द्वारा खपत ऊर्जा के लिए आरटी में शीतलन क्षमता के बीच का अनुपात)। मध्यम से बड़े चिलरों के लिए यह 3.5 से 7.0 तक होना चाहिए, उच्च मूल्यों का अर्थ उच्च दक्षता है। अमेरिका में, चिलर दक्षता अक्सर किलोवाट प्रति टन प्रशीतन (किलोवाट/आरटी) में निर्दिष्ट की जाती है।

प्रक्रिया पंप विनिर्देश जिन पर विचार करना महत्वपूर्ण है उनमें प्रक्रिया प्रवाह, प्रक्रिया दबाव, पंप सामग्री, इलास्टोमेर और मैकेनिकल शाफ्ट सील सामग्री, मोटर वोल्टेज, मोटर विद्युत वर्ग, मोटर आईपी रेटिंग और पंप रेटिंग शामिल हैं। यदि ठंडे पानी का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल की उच्च सांद्रता को पंप करने में सक्षम होने के लिए विशेष पंप का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में आंतरिक जल टैंक का आकार और सामग्री और पूर्ण लोड करंट शामिल हैं।

औद्योगिक चिलरों के बीच चयन करते समय नियंत्रण कक्ष की जिन विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए उनमें स्थानीय नियंत्रण कक्ष, रिमोट कंट्रोल पैनल, दोष संकेतक, तापमान संकेतक और दबाव संकेतक शामिल हैं।

अतिरिक्त सुविधाओं में आपातकालीन अलार्म, हॉट गैस बाईपास, सिटी वॉटर स्विचओवर और कैस्टर शामिल हैं।

डिमाउंटेबल चिलर भी दूरदराज के इलाकों में तैनाती के लिए विकल्प हैं और जहां स्थितियां गर्म और धूल भरी हो सकती हैं। यदि चिलर का शोर स्तर ध्वनिक रूप से अस्वीकार्य है, तो शोर नियंत्रण इंजीनियर चिलर शोर के स्तर को कम करने के लिए ध्वनि एटेन्यूएटर्स लागू करेंगे। बड़े चिलरों को आमतौर पर ध्वनि एटेन्यूएटर्स की श्रृंखला की आवश्यकता होगी जिन्हें कभी-कभी साइलेंसर बैंक के रूप में जाना जाता है।

रेफ्रिजरेंट
वाष्प-संपीड़न चिलर अपने कार्यशील तरल पदार्थ के रूप में आंतरिक रूप से रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है। कई रेफ्रिजरेंट विकल्प उपलब्ध हैं; चिलर का चयन करते समय, अनुप्रयोग शीतलन तापमान आवश्यकताओं और रेफ्रिजरेंट की शीतलन विशेषताओं का मिलान करना आवश्यक है। विचार करने योग्य महत्वपूर्ण पैरामीटर ऑपरेटिंग तापमान और दबाव हैं।

ऐसे कई पर्यावरणीय कारक हैं जो रेफ्रिजरेंट से संबंधित हैं, और चिलर अनुप्रयोगों के लिए भविष्य की उपलब्धता को भी प्रभावित करते हैं। यह आंतरायिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण विचार है जहां बड़ा चिलर 25 साल या उससे अधिक समय तक चल सकता है। रेफ्रिजरेंट की ओजोन रिक्तीकरण क्षमता (ओडीपी) और ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ अधिक सामान्य वाष्प-संपीड़न रेफ्रिजरेंट के लिए ओडीपी और जीडब्ल्यूपी डेटा (ध्यान दें कि इनमें से कई रेफ्रिजरेंट अत्यधिक ज्वलनशील और/या विषाक्त हैं):

R12 ODP संदर्भ है. सीओ2 GWP संदर्भ है

यूरोप में बेचे जाने वाले चिलरों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से R410a (70%), R407c (20%) और R134a (10%) हैं।

यह भी देखें

 * ट्यूब उपकरण
 * वास्तुशिल्पीय इंजीनियरिंग
 * ब्रिटिश थर्मल यूनिट
 * भवन सेवा इंजीनियरिंग
 * केमिकल इंजीनियरिंग
 * शीतलन टॉवर
 * वाष्पशील शीतलन
 * मुक्त ठंडक
 * गर्मी पंप
 * एचवीएसी
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * दिखावटी
 * नलकार
 * मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण

बाहरी संबंध

 * Chiller Energy Consumption Calculator (requires Java)