हाइड्रोजन-ठंडा टर्बो जनरेटर

एक हाइड्रोजन-ठंडा टर्बो जनरेटर एक शीतलक के रूप में गैसीय हाइड्रोजन के साथ एक टर्बो जनरेटर है। हाइड्रोजन-कूल्ड टर्बो जनरेटर को स्टीम टर्बाइन के संयोजन में एकल-शाफ्ट और संयुक्त-चक्र अनुप्रयोगों के लिए कम-ड्रैग (भौतिकी) वातावरण और शीतलन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च तापीय चालकता और हाइड्रोजन गैस के अन्य अनुकूल गुणों के कारण, यह आज अपने क्षेत्र में सबसे आम प्रकार है।

एक हाइड्रोजन-ठंडा टर्बो जनरेटर एक शीतलक के रूप में गैसीय हाइड्रोजन के साथ एक टर्बो जनरेटर है। हाइड्रोजन-कूल्ड टर्बो जनरेटर को स्टीम टर्बाइन के संयोजन में एकल-शाफ्ट और संयुक्त-चक्र अनुप्रयोगों के लिए कम-ड्रैग (भौतिकी) वातावरण और शीतलन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया

इतिहास
एयर-कूल्ड टर्बो जनरेटर के आधार पर, गैसीय हाइड्रोजन पहली बार अक्टूबर 1937 में ओहियो के डेटन में डेटन पावर एंड लाइट कंपनी में हाइड्रोजन-कूल्ड टर्बो जनरेटर में शीतलक के रूप में सेवा में आया।

डिजाइन
शीतलक के रूप में गैसीय हाइड्रोजन का उपयोग इसके गुणों पर आधारित है, अर्थात् कम घनत्व, उच्च विशिष्ट ताप क्षमता, और सभी गैसों की उच्चतम तापीय चालकता (0.168 W/(m·K) पर); यह हवा की तुलना में ठंडा करने में 7 से 10 गुना बेहतर है। हाइड्रोजन का एक और फायदा हाइड्रोजन सेंसर द्वारा इसकी आसान पहचान है। एक हाइड्रोजन-कूल्ड जनरेटर अधिक छोटा हो सकता है, और इसलिए एयर-कूल्ड जनरेटर की तुलना में कम खर्चीला होता है। स्टेटर कूलिंग के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है।

0.142 W/(m·K) की तापीय-चालकता वाले हीलियम को शीतलक भी माना जाता था; चूंकि, इसकी उच्च लागत इसकी गैर-ज्वलनशीलता के बावजूद इसे अपनाने में बाधा डालती है। सामान्यतः, तीन शीतलन विधियों का उपयोग किया जाता है। 60 मेगावाट तक के जनरेटर के लिए, पानी ठंढा करना का उपयोग किया जा सकता है। 60 और 450 मेगावाट के बीच हाइड्रोजन कूलिंग कार्यरत है। उच्चतम बिजली जनरेटर के लिए, 1800 मेगावाट तक, हाइड्रोजन और हवा ठंडी करना का उपयोग किया जाता है; रोटर हाइड्रोजन-कूल्ड होता है, जबकि स्टेटर समापन खोखले तांबे के ट्यूबों से बने होते हैं, जो पानी के माध्यम से घूमते हुए ठंडा होते हैं।

जनरेटर उच्च वोल्टेज का उत्पादन करते हैं; वोल्टेज का चुनाव विद्युत इन्सुलेशन की मांगों और उच्च विद्युत प्रवाह को संभालने के बीच व्यापार पर निर्भर करता है। 40 एमवीए तक के जनरेटर के लिए, वोल्टेज 6.3 केवी है; 1000 मेगावाट से अधिक बिजली वाले बड़े जनरेटर 27 केवी तक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं; जनरेटर के आकार के आधार पर 2.3 और 30 केवी के बीच वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। उत्पन्न बिजली को पास के आगे आना परिवर्तक | स्टेप-अप ट्रांसफार्मर को भेजा जाता है, जहां इसे विद्युत शक्ति संचरण लाइन वोल्टेज (सामान्यतः 115 और 1200 केवी के बीच) में परिवर्तित किया जाता है।

उच्च घूर्णी गति पर केन्द्रापसारक बलों को नियंत्रित करने के लिए, रोटर व्यास सामान्यतः 1.25 मीटर से अधिक नहीं होता है; कॉइल का आवश्यक बड़ा आकार उनकी लंबाई से प्राप्त होता है और इसलिए जनरेटर को क्षैतिज रूप से माउंट किया जाता है। दो-पोल मशीनें सामान्यतः 50 हर्ट्ज के लिए 3000 आरपीएम और 60 हर्ट्ज प्रणाली के लिए 3600 आरपीएम पर काम करती हैं, चार-पोल मशीनों के लिए इसका आधा।

टर्बोजेनरेटर में रोटर कॉइल के लिए एकदिश धारा इलेक्ट्रिक जनरेटर # सेल्फ-एक्साइटमेंट का उत्पादन करने वाला एक छोटा जनरेटर भी होता है। पुराने जनरेटर रोटर में डीसी इंजेक्शन के लिए डाइनेमो और पर्ची अंगूठी का उपयोग करते थे, किन्तु गतिमान यांत्रिक संपर्क पहनने के अधीन थे। आधुनिक जनरेटर में टर्बाइन और मुख्य जनरेटर के समान शाफ्ट पर उत्तेजना जनरेटर होता है; आवश्यक डायोड सीधे रोटर पर स्थित होते हैं। बड़े जेनरेटर पर एक्साइटमेंट करंट 10 kA तक पहुंच सकता है। उत्तेजना शक्ति की मात्रा जनरेटर आउटपुट पावर के 0.5 और 3% के बीच होती है।

रोटर में सामान्यतः गैर-चुंबकीय सामग्री से बने कैप या पिंजरे होते हैं; इसकी भूमिका एड़ी धाराओं के लिए एक कम प्रतिबाधा पथ प्रदान करना है जो तब होती है जब जनरेटर के तीन चरण असमान रूप से लोड होते हैं। एसी स्थितियों में, रोटर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और परिणामी जूल ताप अत्यधिक स्थितियों में जनरेटर को नष्ट कर सकता है। सक्रिय भागों से गर्मी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन गैस को एक बंद लूप में परिचालित किया जाता है, फिर इसे स्टेटर फ्रेम पर गैस-टू-वाटर उष्मा का आदान प्रदान करने वाला्स द्वारा ठंडा किया जाता है। काम का दबाव 6 बार (इकाई) तक है।

एक ऑन-लाइन तापीय चालकता डिटेक्टर (TCD) विश्लेषक का उपयोग तीन मापन श्रेणियों के साथ किया जाता है। पहली सीमा (80-100% एच2) सामान्य ऑपरेशन के समय हाइड्रोजन शुद्धता की निगरानी करना है। दूसरा (0-100% एच2) और तीसरा (0-100% CO2) मापने की रेंज रखरखाव के लिए टर्बाइनों को सुरक्षित रूप से खोलने की अनुमति देती है। हाइड्रोजन में बहुत कम चिपचिपाहट होती है, रोटर में ड्रैग (भौतिकी) के हानि को कम करने के लिए एक अनुकूल संपत्ति। रोटर की उच्च घूर्णी गति के कारण ये हानि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाइड्रोजन शीतलक की शुद्धता में कमी से टर्बाइन में श्यानता और ड्रैग में संबंधित वृद्धि के कारण विंडेज हानि बढ़ जाता है। एक बड़े जनरेटर में हाइड्रोजन शुद्धता में 98 से 95% की गिरावट से वाइंडेज हानि 32% तक बढ़ सकता है; यह 907 मेगावाट के जनरेटर के लिए 685 kW के बराबर है। वाइंडेज लॉस भी जनरेटर में हीट लॉस को बढ़ाता है और वेस्ट हीट से निपटने की समस्या को बढ़ाता है।

ऑपरेशन
वातावरण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कोरोना डिस्चार्ज से वाइंडिंग इन्सुलेशन को होने वाले हानि को अधिक कम कर देती है; ये समस्यात्मक हो सकते हैं क्योंकि जनरेटर सामान्यतः उच्च वोल्टेज पर काम करते हैं, अधिकांशतः 20 केवी।

सील तेल प्रणाली
बेयरिंग (मैकेनिकल) को लीक-टाइट होना चाहिए। एक भली भांति बंद सील, सामान्यतः एक तरल सील, कार्यरत है; सामान्यतः अंदर हाइड्रोजन से अधिक दबाव वाले टर्बाइन तेल का उपयोग किया जाता है। एक धातु, उदा। पीतल, रिंग को जनरेटर शाफ्ट पर वसंत (उपकरण) द्वारा दबाया जाता है, तेल को रिंग और शाफ्ट के बीच दबाव में मजबूर किया जाता है; तेल का एक हिस्सा जनरेटर के हाइड्रोजन पक्ष में बहता है, दूसरा हिस्सा हवा की तरफ। तेल हवा की एक छोटी मात्रा में प्रवेश करता है; जैसा कि तेल का पुन: परिसंचारण होता है, कुछ हवा को जनरेटर में ले जाया जाता है। यह एक क्रमिक वायु संदूषण निर्माण का कारण बनता है और हाइड्रोजन शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए मैला ढोने वाली प्रणालियों का उपयोग किया जाता है; गैस (तेल से निकलने वाली हवा और हाइड्रोजन का मिश्रण) को सीलिंग तेल के लिए होल्डिंग टैंक में एकत्र किया जाता है, और वातावरण में छोड़ा जाता है; हाइड्रोजन के हानि की भरपाई या तो गैस सिलिन्डर से या साइट पर हाइड्रोजन जनरेटर से की जानी है। बीयरिंगों के अवक्रमण से उच्च तेल रिसाव होता है, जिससे जनरेटर में स्थानांतरित हवा की मात्रा बढ़ जाती है। प्रत्येक असर के लिए प्रवाह मीटर द्वारा तेल की खपत में वृद्धि का पता लगाया जा सकता है।

सुखाना
हाइड्रोजन में पानी की उपस्थिति से बचना होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन के शीतलन गुणों, जनरेटर के पुर्जों के क्षरण और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिक आर्क का कारण बनता है, और जनरेटर के जीवनकाल को कम करता है। एक जलशुष्कक-आधारित ड्रायर सामान्यतः गैस परिसंचरण लूप में सम्मिलित होता है, सामान्यतः ड्रायर के आउटलेट में नमी की जांच के साथ, कभी-कभी इसके इनलेट में भी। नमी की उपस्थिति भी जनरेटर डिब्बे में हवा के रिसाव का अप्रत्यक्ष प्रमाण है। एक अन्य विकल्प हाइड्रोजन की सफाई का अनुकूलन कर रहा है, इसलिए ओस बिंदु को जनरेटर के विनिर्देशों के भीतर रखा जाता है। टरबाइन तेल में अशुद्धता के रूप में पानी को सामान्यतः जनरेटर के वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है; दूसरा मार्ग वाटर कूलिंग प्रणाली में लीक के माध्यम से है।

शुद्ध करना
ज्वलनशीलता सीमा (सामान्य तापमान पर हवा में हाइड्रोजन का 4-75%, उच्च तापमान पर व्यापक, ), 571 °C पर इसका स्वत: प्रज्वलन तापमान, इसकी बहुत कम न्यूनतम ज्वलन ऊर्जा, और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाने की इसकी प्रवृत्ति, जनरेटर के भीतर हाइड्रोजन सामग्री को ऊपर या नीचे की ज्वलनशीलता सीमा से ऊपर बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रावधानों की आवश्यकता होती है। हर समय, और अन्य हाइड्रोजन सुरक्षा उपाय। जब जनरेटर हाइड्रोजन से भरा होता है, तो अधिक दबाव बनाए रखना पड़ता है क्योंकि जनरेटर में हवा का प्रवाह इसके सीमित स्थान में खतरनाक विस्फोट का कारण बन सकता है।

जनरेटर के बाड़े को रखरखाव के लिए खोलने से पहले, और जनरेटर को हाइड्रोजन से भरने से पहले शुद्ध किया जाता है। शटडाउन के समय, हाइड्रोजन को एक अक्रिय गैस द्वारा शुद्ध किया जाता है, और फिर अक्रिय गैस को हवा से बदल दिया जाता है; स्टार्टअप से पहले विपरीत क्रम का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वे हाइड्रोजन के साथ ज्वलनशील मिश्रण नहीं बनाते हैं और सस्ते होते हैं। शुद्धीकरण चक्र के अंत को इंगित करने के लिए गैस शुद्धता सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो स्टार्टअप और शटडाउन समय को छोटा करता है और शुद्धिकरण गैस की खपत को कम करता है।

कार्बन डाइऑक्साइड का पक्ष लिया जाता है क्योंकि बहुत अधिक घनत्व अंतर के कारण यह हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले जेनरेटर के नीचे प्रवेश कराया जाता है, हाइड्रोजन को शीर्ष पर धकेल दिया जाता है। फिर हवा ऊपर की ओर प्रवेश करती है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेलती है। जेनरेटर बंद होने के साथ शुद्धिकरण सबसे अच्छा किया जाता है। यदि यह धीमी गति के अनलोड रोटेशन के समय किया जाता है, तो जनरेटर के पंखे गैसों को मिला देंगे, जिससे शुद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय बहुत बढ़ जाएगा।

मेक-अप
जल कोशिकाओं, कम्प्रेसर और भंडारण जहाजों के इलेक्ट्रोलिसिस की एक सरणी वाले संयंत्र का उपयोग संकुचित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिकांशतः साइट पर किया जाता है। यह संपीड़ित हाइड्रोजन के भंडारण की आवश्यकता को कम करता है और संबंधित सुरक्षा लाभों और कम लागत के साथ कम दबाव वाले टैंकों में भंडारण की अनुमति देता है। जनरेटर को फिर से भरने के लिए कुछ गैसीय हाइड्रोजन को रखना पड़ता है किन्तु इसे साइट पर भी उत्पन्न किया जा सकता है।

जैसा कि प्रौद्योगिकी विकसित होती है, जनरेटर डिजाइनों में हाइड्रोजन उत्सर्जन के लिए अतिसंवेदनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं करने से हाइड्रोजन उत्सर्जन से उपकरण की विफलता हो सकती है।

यह भी देखें

 * हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों की समयरेखा
 * प्रीकूल्ड जेट इंजन

बाहरी कड़ियाँ

 * The turbogenerator – A continuous engineering challenge

Turbogenerator