एल्यूमीनियम बिल्डिंग वायरिंग

एल्युमिनियम बिल्डिंग वायरिंग आवासीय निर्माण या घरों के लिए एक प्रकार की विद्युत वायरिंग है जो एल्यूमीनियम विद्युत चालक का उपयोग करती है। एल्यूमीनियम तांबे की तुलना में वजन अनुपात के लिए बेहतर चालकता प्रदान करता है, और इसलिए इसका उपयोग बिजली के ग्रिड के लिए भी किया जाता है, जिसमें शिरोपरि विद्युत संचरण लाइन और स्थानीय बिजली वितरण लाइनें, साथ ही कुछ हवाई जहाजों की बिजली तारों के लिए भी शामिल है। उपयोगिता कंपनियों ने 1800 के दशक के अंत से 1900 के प्रारंभ तक बिजली ग्रिड में विद्युत संचरण के लिए एल्यूमीनियम तार का उपयोग किया है। तांबे के तारों पर इसकी लागत और वजन के फायदे हैं। विद्युत पारेषण और वितरण अनुप्रयोगों में एल्यूमीनियम तार आज भी पसंदीदा पदार्थ है।

उत्तर अमेरिकी आवासीय निर्माण में, तांबे की ऊंची कीमतों की अवधि के दौरान 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक पूरे घरों में तार लगाने के लिए एल्यूमीनियम तार का उपयोग किया गया था। उस समय बिजली के उपकरण (आउटलेट, स्विच, लाइटिंग, पंखे, आदि) को एल्युमीनियम तार के विशेष गुणों को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था, तार के गुणों से संबंधित कुछ मुद्दे थे जो स्वयं एल्युमीनियम के तार वाले प्रतिष्ठान समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। समस्याओं को कम करने के लिए तार और उपकरणों दोनों के लिए संशोधित विनिर्माण मानक विकसित किए गए थे। शाखा सर्किट में उपयोग किए जाने वाले इस पुराने एल्यूमीनियम तारों वाले मौजूदा घरों में आग लगने का संभावित खतरा है।

पदार्थ


1880 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारम्भ होने वाले आधुनिक बिजली वितरण प्रणालियों के प्रारम्भ के तुरंत बाद उपयोग में आने वाली विद्युत पारेषण लाइनों से संबंधित विद्युत उपयोगिताओं द्वारा एल्यूमीनियम तार का उपयोग काफी समय से विद्युत चालक के रूप में किया जाता रहा है। एल्युमीनियम के तार को समान धारा प्रवाहित करने के लिए तांबे के तार की तुलना में बड़े तार मापक की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए तांबे के तार की तुलना में यह अभी भी कम खर्चीला होता है।

विद्युत चालकों के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु समान अनुप्रस्थ काट के तांबे के रूप में, प्रवाहकीय के रूप में केवल लगभग 61% हैं, लेकिन एल्यूमीनियम का घनत्व तांबे का 30.5% होता है। तदनुसार, एल्युमीनियम के एक पाउंड में दो पाउंड तांबे के समान ही वर्तमान वहन क्षमता होती है। चूँकि तांबे की कीमत वजन के हिसाब से एल्युमीनियम से लगभग तीन गुना अधिक होती है (2017 के अनुसार लगभग USD $3/lb बनाम USD $1/lb ), एल्यूमीनियम के तार समान चालकता वाले तांबे के तार की लागत का छठा हिस्सा हैं। विशेष रूप से एल्यूमीनियम तारों का कम वजन इन विद्युत चालकों को विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिजली वितरण प्रणालियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि सहायक टावरों या संरचनाओं को समान प्रवाह को ले जाने के लिए केवल तारों के आधे वजन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है।

1960 के दशक के प्रारम्भ में जब उत्तरी अमेरिका में आवास निर्माण में तेजी आई थी और तांबे की कीमत में तेजी आई थी, तब एल्यूमीनियम निर्माण तार का निर्माण यूटिलिटी ग्रेड एए-1350 एल्युमीनियम मिश्र धातु का उपयोग करके किया गया था, जिसका आकार घरों में कम लोड शाखा सर्किट के लिए उपयोग किया जा सकता था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में यूटिलिटी ग्रेड AA-1350 मिश्र धातु एल्युमिनियम से बने तार के निर्माण के लिए शाखा सर्किट कनेक्शन से संबंधित समस्याएं और विफलताएं सतह पर आने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप तार बनाने और एल्युमीनियम बिल्डिंग वायर के उत्पादन के लिए नए मिश्र धातुओं की आवश्यकता की पहचान का पुनर्मूल्यांकन हुआ। पहली 8000 श्रृंखला विद्युत चालक मिश्र धातु, जो अभी भी कुछ अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, 1972 में एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका (Alcoa) द्वारा विकसित और पेटेंट कराई गई थी। यह मिश्र धातु, AA-8030 (1973 में ओलिन द्वारा पेटेंट) और AA-8176 (1975 और 1980 में साउथवायर द्वारा पेटेंट) के साथ, तांबे की तरह यांत्रिक रूप से प्रदर्शन करता है।

पहले इस्तेमाल किए गए पुराने AA-1350 मिश्र धातु के विपरीत, ये AA-8000 श्रृंखला मिश्र मानक वर्तमान चक्र परीक्षण या वर्तमान-चक्र पनडुब्बी परीक्षण (CCST) के बाद भी अपनी तन्य शक्ति बनाए रखते हैं, जैसा कि ANSI C119.4: 2004 में वर्णित है। एनीलिंग ग्रेड के आधार पर, एए-8176 कम स्प्रिंगबैक प्रभाव के साथ 30% तक बढ़ सकता है और एक उच्च उपज शक्ति रखता है (एक ठंडे काम वाले एए-8076 तार के लिए 19.8 केएसआई या 137 एमपीए)।[उद्धरण वांछित]

1970 के दशक के मध्य से पहले स्थापित एल्यूमीनियम तारों वाला एक घर (जैसा कि 1972 से पहले के एल्यूमीनियम तार के भंडार का उपयोग करने की अनुमति थी) में पुराने AA-1350 मिश्र धातु से बने तार होने की संभावना है जिसे बिजली संचरण के लिए विकसित किया गया था। AA-1350 एल्यूमीनियम मिश्र धातु यांत्रिक गुणों के कारण घरों में शाखा सर्किट तारों से संबंधित समस्याओं के लिए अधिक प्रवण था, जिसने उस समय खराब कारीगरी के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किए जा रहे विद्युत उपकरणों के परिणामस्वरूप विफलताओं के लिए इसे अधिक संवेदनशील बना दिया।

1977 के बेवर्ली हिल्स सपपर क्लब में लगी आग एक उल्लेखनीय घटना थी जो खराब तरीके से स्थापित एल्युमीनियम तारों के कारण उत्पन्न हुई थी।

आधुनिक भवन निर्माण
आधुनिक निर्माण के लिए एल्युमिनियम बिल्डिंग वायरिंग का निर्माण AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु (कभी-कभी "नई तकनीक" एल्यूमीनियम वायरिंग के रूप में संदर्भित) के साथ किया जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय विद्युत कोड (NEC) जैसे उद्योग मानकों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। आधुनिक आवासीय निर्माण के लिए उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में बड़े गेज के फंसे हुए एल्यूमीनियम तार (#8 AWG से बड़े) का उपयोग काफी आम है। एल्युमीनियम के तार का उपयोग आवासीय अनुप्रयोगों में उपयोगिता से भवन तक कम वोल्टेज सेवा फीडरों के लिए किया जाता है। यह स्थानीय विद्युत उपयोगिता कंपनियों द्वारा निर्दिष्ट सामग्री और विधियों के साथ स्थापित किया गया है। इसके अलावा, एल्यूमीनियम के AA-8000 श्रृंखला मिश्र धातु से बने बड़े एल्यूमीनियम फंसे हुए भवन तार का उपयोग विद्युत सेवाओं के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए उपयोगिता कनेक्शन से सर्विस ब्रेकर पैनल तक सेवा प्रवेश कंडक्टर) और बड़े शाखा सर्किट जैसे उप-पैनलों, श्रेणियों के लिए, कपड़े सुखाने वाले और वातानुकूलन इकाइयां।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार 15-ए या 20-ए शाखा सर्किट तारों के लिए एए-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने ठोस एल्यूमीनियम तारों की अनुमति है। समाप्ति को एल्यूमीनियम तार के लिए रेट करने की आवश्यकता है, जो समस्याग्रस्त हो सकता है। यह विशेष रूप से मोड़-ऑन संयोजनों के साथ बने तार से तार संयोजन के साथ एक समस्या है। 2017 के रूप में विशिष्ट छोटे शाखा सर्किट तार आकार के लिए अत्याधिक मोड़-ऑन संयोजन, यहां तक ​​कि तांबे को एल्यूमीनियम तारों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए, एल्यूमीनियम-से-एल्यूमीनियम संयोजन के लिए रेट नहीं किए गए हैं, एक अपवाद के साथ मारेटे # 63 या # 65 का उपयोग किया जाता है। कनाडा लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग के लिए यूएल द्वारा अनुमोदित नहीं है। साथ ही, एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि के कारण उसी सर्किट के लिए उपयोग किए जाने वाले तांबे के तार की तुलना में एल्यूमीनियम तार का आकार बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, NEC के अनुसार #14 AWG कॉपर बिल्डिंग वायर या #12 AWG एल्युमीनियम बिल्डिंग वायर के साथ मानक प्रकाश दृढ़ता की आपूर्ति करने वाला 15-A शाखा सर्किट स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, उत्तरी अमेरिका में आवासीय निर्माण के लिए छोटे ठोस एल्यूमीनियम शाखा सर्किट तारों का उपयोग लगभग कभी नहीं किया जाता है।

पुराने घर
जब 1960 के दशक की शुरुआत में उपयोगिता ग्रेड AA-1350 मिश्र धातु एल्यूमीनियम तार का पहली बार शाखा सर्किट तारों में उपयोग किया गया था, तो ठोस एल्यूमीनियम तार उसी तरह स्थापित किया गया था जैसे तांबे के तार को उसी विद्युत उपकरणों के साथ स्थापित किया गया था।

ठोस तारों के साथ छोटे शाखा सर्किटों के लिए (15-/20-ए सर्किट) एक विद्युत उपकरण के लिए विद्युत तार के विशिष्ट संयोजन आमतौर पर डिवाइस पर एक पेच के चारों ओर तार लपेटकर बनाए जाते हैं, जिसे टर्मिनल भी कहा जाता है, और फिर पेच को कसा जाता है। लगभग उसी समय बिजली के उपकरणों के लिए पीतल के पेच की तुलना में स्टील पेच का उपयोग अधिक सामान्य हो गया।

समय के साथ, ठोस एल्यूमीनियम तार के साथ इनमें से कई समाप्ति अनुचित संयोजन तकनीकों और भिन्न धातुओं के अलग-अलग प्रतिरोधों और तापीय विस्तार के काफी भिन्न गुणांक के साथ-साथ ठोस तारों के गुणों के साथ समस्याओं के कारण विफल होने लगीं। इन संयोजन विफलताओं ने विद्युत भार के तहत गर्मी उत्पन्न की और अत्यधिक गरम संयोजन का कारण बना।

बड़े आकार के फंसे हुए एल्यूमीनियम तारों में ठोस एल्यूमीनियम तारों जैसी ऐतिहासिक समस्याएं नहीं होती हैं, और बड़े आकार के तारों के लिए सामान्य समाप्ति दोहरे-रेटेड टर्मिनेशन हैं जिन्हें लग्स कहा जाता है। ये लग्स आमतौर पर एक लेपित एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ बनाए जाते हैं, जो या तो एल्यूमीनियम तार या तांबे के तार को समायोजित कर सकते हैं। उचित समाप्ति के साथ बड़े फंसे हुए एल्यूमीनियम तारों को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि लंबी अवधि की स्थापना ने इसकी विश्वसनीयता साबित कर दी है।

समस्याएं
आवासीय निर्माण में पुराने ठोस एल्यूमीनियम तारों के उपयोग के परिणामस्वरूप बिजली के उपकरणों में संयोजन की विफलता हुई है, अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सीपीएससी) के अनुसार घर में आग लग गई है, और कुछ क्षेत्रों में पुराने एल्यूमीनियम तारों वाले घर के लिए गृहस्वामी बीमा प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है इन कनेक्शनों के विफल होने के कई संभावित कारण हैं। दो मुख्य कारण थे अनुचित संस्थापन (खराब कारीगरी) और 1960 के दशक से 1970 के दशक के मध्य में उपयोग किए गए एल्यूमीनियम तार और समाप्ति के बीच विस्तार के गुणांक में अंतर, खासकर जब समाप्ति एक विद्युत उपकरण पर स्टील का पेंच था। रिपोर्ट किए गए खतरे पुराने सॉलिड एल्युमीनियम ब्रांच सर्किट वायरिंग (नंबर 8 एडब्ल्यूजी से छोटे) से जुड़े हैं।

अनुचित प्रतिष्ठान
1960 और 1970 के दशक में स्थापित एल्यूमीनियम तार के कई टर्मिनेशन जो ठीक से स्थापित किए गए थे, बिना किसी समस्या के काम करना जारी रखते हैं। हालाँकि, भविष्य में समस्याएँ विकसित हो सकती हैं, विशेष रूप से यदि संयोजन प्रारम्भ में ठीक से स्थापित नहीं किए गए।

अनुचित स्थापना, या खराब कारीगरी में शामिल हैं- तारों को नष्ट नहीं करना, जंग अवरोधक को लागू नहीं करना, टर्मिनल पेच के चारों ओर तारों को लपेटना नहीं, टर्मिनल पेच के चारों ओर तारों को गलत तरीके से लपेटना, और संयोजन पेच पर अपर्याप्त आघूर्ण बल। संयोजन पेच पर बहुत अधिक आघूर्ण बल के साथ किए गए संयोजन के साथ भी समस्या हो सकती है क्योंकि यह तार को नुकसान पहुंचाता है, विशेष रूप से नरम एल्यूमीनियम तार के साथ।

विस्तार और विरूपण का गुणांक


एल्यूमीनियम तार से संबंधित अधिकांश समस्याएं आमतौर पर पुराने (पूर्व-1972) AA-1350 मिश्र धातु ठोस एल्यूमीनियम तार से जुड़ी होती हैं, जिन्हें कभी-कभी "पुरानी तकनीक" एल्यूमीनियम तारों के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि उस तार के गुणों का परिणाम तांबे के तार या आधुनिक दिन AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम तार की तुलना में काफी अधिक विस्तार और संकुचन होता है। पुराने ठोस एल्यूमीनियम तार में विरूपण नामक गुण के साथ कुछ समस्याएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप तार स्थायी रूप से विकृत हो जाते हैं या लोड के तहत समय के साथ आराम करते हैं

1970 के दशक के मध्य से पहले उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम तार में विरूपण की दर कुछ अधिक थी, लेकिन एक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि एल्यूमीनियम तार में गंभीर रूप से विस्तार का गुणांक था, जो आमतौर पर इस समय समाप्ति के लिए पीतल के पेच के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील के पेच से काफी भिन्न था जैसे- आउटलेट और स्विच। एल्यूमीनियम और स्टील थर्मल लोड के तहत काफी अलग दरों पर विस्तार और अनुबंध करते हैं, इसलिए एक संयोजन ढीला हो सकता है, विशेष रूप से पुराने टर्मिनेशन के लिए प्रारम्भ में समय के साथ एल्यूमीनियम के विरूपण के साथ संयुक्त पेच के अपर्याप्त आघूर्ण बल के साथ स्थापित किया गया। ढीले संयोजन समय के साथ उत्तरोत्तर खराब होते जाते हैं।

इस चक्र के परिणामस्वरूप संयोजन में थोड़ा ढीलापन होता है, संयोजन में कम संपर्क क्षेत्र के साथ ओवरहीटिंग होती है, और कंडक्टर तथा टर्मिनल पेच के बीच अंतराधात्विक स्टील / एल्यूमीनियम यौगिकों को बनने की अनुमति मिलती है। इसके परिणामस्वरूप एक उच्च प्रतिरोध जंक्शन बना, जिससे अतिरिक्त अधिक ताप हो गया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ऑक्सीकरण मुद्दा था,अध्ययनों से पता चला है कि इन मामलों में ऑक्सीकरण महत्वपूर्ण नहीं था।

विद्युत उपकरण रेटिंग
1960 के दशक में उपयोग किए जाने वाले कई विद्युत उपकरणों में छोटे सादे स्टील टर्मिनल पेच थे, जिससे उस समय उपयोग किए जा रहे एल्यूमीनियम तारों का इन उपकरणों से जुड़ाव समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, एक उपकरण विनिर्देश जिसे CU/AL (अर्थात् तांबा-एल्यूमीनियम) के रूप में जाना जाता है, बनाया गया था जो एल्यूमीनियम तार के साथ उपयोग के लिए अभिप्रेत उपकरणों के लिए निर्दिष्ट मानक थे। इनमें से कुछ उपकरणों ने तार को अधिक सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए बड़े अवकृत पेच टर्मिनलों का उपयोग किया।



दुर्भाग्य से, CU/AL स्विच और रिसेप्टेकल्स एल्यूमीनियम तार के साथ पर्याप्त रूप से काम करने में विफल रहे, और CO/ALR (जिसका अर्थ है तांबा-एल्यूमीनियम, संशोधित) नामक एक नया विनिर्देश बनाया गया था। ये उपकरण पीतल के पेच टर्मिनलों को नियोजित करते हैं जिन्हें एल्यूमीनियम के समान धातु के रूप में कार्य करने और समान दर पर विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और पेच में और भी गहरे अवकृत हैं। CO/ALR रेटिंग केवल मानक प्रकाश स्विच और ग्रहण के लिए उपलब्ध है। CU/AL परिपथ ब्रेकर और बड़े उपकरणों के लिए मानक संयोजन अंकन है।

ऑक्सीकरण
अधिकांश धातुएं (कुछ अपवादों के साथ, जैसे सोना ) हवा के संपर्क में आने पर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीकरण करती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड विद्युत काचालक नहीं है, बल्कि विद्युत कुचालक है। नतीजतन, ऑक्साइड परत के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत बाधित हो सकता है। हालांकि, क्योंकि ऑक्साइड की परत केवल कुछ नैनोमीटर मोटी होती है, इसलिए अधिकांश स्थितियों में अतिरिक्त प्रतिरोध ध्यान देने योग्य नहीं होता है। जब एल्यूमीनियम तार ठीक से समाप्त हो जाता है, तो यांत्रिक संयोजन एक उत्कृष्ट विद्युत संयोजन बनाने के लिए ऑक्साइड की पतली, भंगुर परत को तोड़ देता है। जब तक इस संयोजन को ढीला नहीं किया जाता है, तब तक ऑक्सीजन के लिए संयोजन बिंदु में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं है जिससे आगे ऑक्साइड बन सके।



यदि विद्युत उपकरण समाप्ति पेंच पर अपर्याप्त आघूर्ण बल लगाया जाता है या यदि उपकरण CO/ALR रेटेड नहीं हैं (या ब्रेकर और बड़े उपकरणों के लिए कम से कम CU/AL-रेटेड) तो इसके परिणामस्वरूप एल्यूमीनियम तार का अपर्याप्त संयोजन हो सकता है। इसके अलावा, पुराने एल्यूमीनियम तार और स्टील टर्मिनेशन पेच सयोजन के तापीय विस्तार दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण समय के साथ तार पर कुछ अतिरिक्त ऑक्साइड के गठन की अनुमति मिल सकती है। हालांकि, एल्युमिनियम तार टर्मिनेशन की विफलताओं में ऑक्सीकरण को एक महत्वपूर्ण कारक नहीं पाया गया।

एल्यूमीनियम और तांबे के तारों को जोड़ना
एक अन्य समस्या एल्युमीनियम के तार को तांबे के तार से जोड़ने की है। एल्यूमीनियम के तारों की सतह पर होने वाले ऑक्सीकरण के अलावा, जो खराब संयोजन का कारण बन सकता है, एल्यूमीनियम और तांबा भिन्न धातुएं हैं। परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में गैल्वेनिक संक्षारण हो सकता है, जिससे ये कनेक्शन समय के साथ अस्थिर हो जाते हैं।

उन्नयन और मरम्मत
1970 के दशक से पहले के एल्यूमीनियम शाखा सर्किट तारों वाले घरों के लिए कई उन्नयन या मरम्मत उपलब्ध हैं-
 * तांबे के तारों के साथ घर को पूरी तरह से फिर से लगाना (आमतौर पर निषेधात्मक लागत)
 * "पिग-टेलिंग" जिसमें तांबे के तार (बेनी) की एक छोटी लंबाई को मूल एल्यूमीनियम तार से जोड़ना और फिर तांबे के तार को मौजूदा विद्युत उपकरण से जोड़ना शामिल है। मौजूदा एल्यूमीनियम तार के लिए तांबे की बेनी का ब्याह विशेष समेटना कनेक्टर, विशेष लघु लग-प्रकार कनेक्टर, या स्वीकृतट्विस्ट-ऑन संयोजको (विशेष स्थापना प्रक्रियाओं के साथ) के साथ पूरा किया जा सकता है। पिग-टेलिंग से आम तौर पर समय और धन की बचत होती है, और यह तब तक संभव है जब तक कि तार स्वयं क्षतिग्रस्त न हो जाए।

हालांकि, अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सीपीएससी) वर्तमान में पिग-टेलिंग विधि का उपयोग करके "स्थायी मरम्मत" के लिए केवल दो विकल्पों की सिफारिश करता है। अधिक व्यापक रूप से परीक्षण की गई विधि विशेष क्रिम्प-ऑन संयोजक का उपयोग करती है जिसे कोपलम संयोजक कहा जाता है। अप्रैल 2011 तक, सीपीएससी ने लघु लग-प्रकार के संयोजको को भी मान्यता दी है जिन्हें एलुमीकॉन संयोजक कहा जाता है। सीपीएससी वायर नट्स के साथ पिगटेल के उपयोग को एक अस्थायी मरम्मत मानता है, और यहां तक कि एक अस्थायी मरम्मत के रूप में विशेष स्थापना प्रक्रियाओं की सिफारिश करता है, और नोट करता है कि मरम्मत के प्रयास में अभी भी खतरे हो सकते हैं।

कोपलम संयोजक एक विशेष तरंगण प्रणाली का उपयोग करते हैं जो तांबे और एल्यूमीनियम तार के बीच एक ठंडा वेल्ड बनाता है, और इसे स्थायी, रखरखाव-मुक्त मरम्मत माना जाता है। हालांकि, एक विशेष तरंगण उपकरण का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संलग्नकों में पर्याप्त लंबाई के तार नहीं हो सकते हैं, और परिणामी संयोजक कभी-कभी सीमित स्थान (या "बॉक्स भरण") के कारण मौजूदा संलग्नकों में स्थापित करने के लिए बहुत बड़े होते हैं। अधूरे सतहों के लिए एक संलग्नक विस्तारक स्थापित करना, संलग्नक को एक बड़े वाले से बदलना या एक अतिरिक्त आसन्न संलग्नक स्थापित करना उपलब्ध स्थान को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, कोपलम संयोजक स्थापित करने के लिए महंगे हैं, विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे आसानी से खरीदा नहीं जा सकता है और निर्माता द्वारा उनका उपयोग करने के लिए प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी इन संयोजकों को स्थापित करने के लिए प्रमाणित स्थानीय इलेक्ट्रीशियन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है।

एल्युमीकॉन लघु कर्णक संयोजक का उपयोग स्थायी मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए उन्हें स्थापित करने के लिए आवश्यक एकमात्र विशेष उपकरण एक विशेष आघूर्ण बल पेचकश है जो योग्य विद्युत ठेकेदारों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। स्वीकार्य मरम्मत के लिए संयोजको समुच्चय पेच पर उचित आघूर्ण बल महत्वपूर्ण है। हालांकि, एल्युमीकॉन संयोजको का उपयोग अन्य तरीकों की तुलना में पुराने एल्यूमीनियम वायरिंग के लिए एक अपेक्षाकृत नया मरम्मत विकल्प है, और इन संयोजको के उपयोग में कोपलम संयोजक के रूप में सीमित संलग्नक स्थान के साथ कुछ समान या समान समस्याएं हो सकती हैं।

एल्यूमीनियम को तांबे के तार से जोड़ने के लिए विशेष ट्विस्ट-ऑन संयोजक (या "वायर नट्स") उपलब्ध हैं, जो पॉलीब्यूटीन बेस में जस्ता धूल से बने एक एंटीऑक्सिडेंट यौगिक से पहले से भरे हुए हैं, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिश्रित करने के लिए यौगिक में जोड़ा गया है। 2014 तक यू.एस. में एल्यूमीनियम और तांबे की शाखा परिपथ तारों को जोड़ने के लिए केवल एक ट्विस्ट-ऑन संयोजकों रेटेड या "UL सूचीबद्ध" था, जो कि आदर्श संख्या 65 "ट्विस्टर Al/Cu तार संयोजक" है। इन विशेष ट्विस्ट-ऑन संयोजको में एक विशिष्ट बैंगनी रंग होता है, 1995 से एल्यूमीनियम से तांबे की शाखा परिपथ तार संयोजक के लिए UL सूचीबद्ध किया गया है, और निर्माता के वर्तमान साहित्य के अनुसार, "रेट्रोफिट अनुप्रयोगों में एल्यूमीनियम शाखा परिपथ तारों पर एक तांबा चालक पिग-टेलिंग के लिए बिल्कुल सही" हैं। सीपीएससी अभी भी एक अस्थायी मरम्मत के लिए आदर्श संख्या 65 "ट्विस्टर Al/Cu तार संयोजक" सहित ट्विस्ट-ऑन संयोजक के उपयोग पर विचार करता है।

सीपीएससी के अनुसार, अस्थायी मरम्मत के रूप में तांबे के पिगटेल को पुराने एल्यूमीनियम तारों से जोड़ने के लिए (सूचीबद्ध) ट्विस्ट-ऑन ,संयोजक का उपयोग करने के लिए तारों को तोड़ने और पूर्व-घुमा देना सहित विशेष स्थापना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि, आदर्श संख्या 65 घुमाव के लिए निर्माता के निर्देश केवल तारों को पहले से घुमाने की सलाह देते हैं, और यह नहीं बताते कि इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा, निर्देशों में सीपीएससी द्वारा अनुशंसित तारों को भौतिक रूप से तोड़ने का उल्लेख नहीं है, हालांकि निर्माता वर्तमान साहित्य पहले से भरे हुए "यौगिक कटौती एल्यूमीनियम ऑक्साइड" बताते है। कुछ शोधकर्ताओं ने इस तार संयोजक के लिए ULसूचीबद्ध/परीक्षणों की आलोचना की है, और परीक्षण (पूर्व-घुमाव के बिना) और स्थापनाओं के साथ समस्याओं की सूचना मिली है। हालांकि, यह अज्ञात है कि क्या रिपोर्ट की गई स्थापना समस्याएं इन मरम्मत का प्रयास करने वाले अयोग्य व्यक्तियों से जुड़ी थीं, या अनुशंसित विशेष स्थापना प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं कर रही थीं (जैसे पुराने एल्यूमीनियम तार के लिए सीपीएससी द्वारा अनुशंसित तारों को तोड़ना और पूर्व-घुमा देना, या कम से कम तारों को उनके संयोजको के लिए आदर्श द्वारा अनुशंसित के रूप में पूर्व-घुमाव करना)।

नए CO/ALR रेटेड उपकरणों (स्विच और रिसेप्टेकल्स) का उपयोग उन पुराने उपकरणों को बदलने के लिए किया जा सकता है जिनकी घरों में एल्युमीनियम शाखा परिपथ वायरिंग के साथ उचित रेटिंग नहीं थी ताकि खतरों को कम किया जा सके। इन उपकरणों को कथित तौर पर AA-1350 और AA-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम तार दोनों के लिए परीक्षण और सूचीबद्ध किया गया है, और राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार स्वीकृत हैं। हालांकि, CO/ALR उपकरणों के कुछ निर्माता समय-समय पर इन उपकरणों पर टर्मिनल पेच की जांच/कसने की सलाह देते हैं जो अयोग्य व्यक्तियों के प्रयास के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और स्थायी मरम्मत के रूप में उनके उपयोग की आलोचना होती है क्योंकि "पुरानी तकनीक" एल्यूमीनियम तार से जुड़े होने पर कुछ CO/ALR उपकरण परीक्षण में विफल हो गई हैं इसके अलावा, केवल CO/ALR उपकरणों (स्विच और रिसेप्टेकल्स) को स्थापित करने से अन्य संयोजको से जुड़े संभावित खतरों का समाधान नहीं होता है जैसे कि सीलिंग पंखे, लाइट और उपकरण।

यह भी देखें

 * कॉपर-क्लैड एल्यूमीनियम तार