प्रसारी टंकी

एक प्रसारी टंकी एक छोटी पानी की टंकी है जिसका उपयोग बंद (वायुमंडलीय दबाव के लिए खुला नहीं) जल तापन प्रणालियों और घरेलू गर्म जल प्रणालियों को अत्यधिक दबाव से बचाने के लिए किया जाता है। टैंक आंशिक रूप से हवा से भरा हुआ है, जिसकी संपीड़न क्षमता कुशन वॉटर हैमर (हाइड्रोलिक शॉक) के कारण धक्का देती है और तापीय प्रसारी के कारण होने वाले अतिरिक्त पानी के दबाव को अवशोषित करती है।

विवरण
आधुनिक टंकी एक छोटा कंटेनर या टैंक है जो रबर डायाफ्राम (यांत्रिक उपकरण) द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। एक पक्ष तापन प्रणाली के पाइपलाइन से जुड़ा होता और इसलिए इसमें पानी होता है। दूसरे, शुष्क पक्ष में दबाव के तहत हवा होती है, और दबाव की जांच करने और जरूरत पड़ने पर हवा जोड़ने की क्रिया के लिए सामान्यतः एक श्रेडर वाल्व (कार-टायर प्रकार वाल्व स्टेम) होता है। जब तापन प्रणाली खाली होती है या काम के दबाव की सामान्य सीमा के निचले सिरे पर होती है, तो डायाफ्राम को पानी के इनलेट के प्रतिकूल धकेल दिया जाता है; जैसे ही पानी का दबाव बढ़ता है, डायाफ्राम चलता है, जिससे दूसरी तरफ की हवा संपीड़ित होती है।

प्रसारी टंकी की एक पुरानी शैली बड़ी थी, क्षैतिज रूप से उन्मुख थी, और इसमें हवा की थैली से पानी को अलग करने वाला कोई रबर डायाफ्राम नहीं था। यह अब-अप्रचलित शैली पानी में हवा के घुलने और फिर प्रणाली में अन्यत्र समाधान से बाहर आने के कारण धीरे-धीरे टैंक से हवा को प्रणाली के उच्चतम बिंदु तक स्थानांतरित कर देगी। इसके परिणामस्वरूप इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए प्रसारी टंकी की आवधिक निकासी के साथ-साथ प्रणाली के अन्य वर्गों से अवांछित हवा के आवधिक स्रावी की आवश्यकता होती है।

आधुनिक प्रसारी टंकीों में रबर डायाफ्राम हवा के इस अवांछित स्थानांतरण को रोकता है, और पाइप के भीतर घुलित ऑक्सीजन के निम्न स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है, जिससे प्रणाली में जंग कम हो जाता है।

घरेलू अनुप्रयोग
जब घरेलू गर्म पानी (डीएचडब्ल्यू) प्रणालियों में प्रसारी टंकी का उपयोग किया जाता है, तो टैंक और डायाफ्राम को पीने के पानी के नियमों के अनुरूप होना चाहिए और पानी की आवश्यक मात्रा को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए।

विगत में, घरेलू पाइपलाइन प्रणालियों में अधिकांशतः वर्तमान की समानता में अधिक हवा होती थी, और फंसी हुई हवा अपरिष्कृत विस्तार बफर के रूप में काम करती थी। नई और उन्नत प्रणालियों में, प्रसारी टैंक पहले पहले की तुलना में अधिक बार डिज़ाइन और स्थापित किए जाते हैं।

यूके में, सीलबंद विस्तार टैंकों के उपयोग से पहले, पानी के विस्तार को समायोजित करने के लिए छत की जगह में "खुले" टैंक स्थापित किए गए थे; इन्हें छत की जगह में ठंडी हवा के संपर्क में आने की हानि थी। यह, प्रभावी मचान इन्सुलेशन के बिना, ठंड से नीचे गिर सकता है, और टैंक को आपूर्ति करने वाले पाइपलाइन को जमने का कारण बन सकता है। चूंकि, अच्छे पाइप और टैंक इन्सुलेशन के साथ, यह व्यवहार में बहुत दुर्लभ था। चूंकि ऐसी प्रणालियाँ उल्लेखनीय रूप से असुविधा मुक्त थीं, लेकिन संदूषण की संभावना के कारण छत की टंकियों से पानी की पीने योग्यता को लेकर चिंताएँ हैं। दूसरा बड़ा क्षरण यह है कि छत की टंकी से पानी का दबाव मुख्य पानी के दबाव से बहुत कम होता है, जिससे मिक्सर नल का उपयोग कभी-कभी अप्रत्याशित हो जाता है।

घरेलू हाइड्रोनिक हीटिंग और कूलिंग प्रणाली में सामान्यतः गर्मी हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के प्रसारी और संकुचन के कारण दबाव परिवर्तनों को बफर करने के लिए एक प्रसारी टंकी सम्मलित होती है।

केपीए का न्यूनतम दबाव 4 - 5 psi एक बंद हाइड्रोनिक प्रणाली के शीर्ष पर का सुझाव दिया गया है।

यूरोप में प्रसारी टंकीों के डिजाइन और निर्माण को प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव (पीईडी) 97/23/ईसी के अनुसार ईएन 13831 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ऑटोमोटिव अनुप्रयोग
एक प्रसारी टंकी, जिसे "ओवरफ़्लो बोतल" के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग अधिकांश आंतरिक दहन इंजनों की शीतलन प्रणाली में भी किया जाता है, जिससे कि बढ़ते तापमान और दबाव के साथ प्रणाली में शीतलक, एंटीफ्ऱीज़र और हवा का प्रसार हो सके। टैंक को "कूलेंट रिकवरी टैंक" भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंजन के ठंडा होने पर इसे शीतलन प्रणाली में वापस सोखने की अनुमति देकर, शीतलक के निकास और स्थायी क्षति को रोकता है।

बड़ी प्रणालियाँ
इसी तरह के उपकरणों का उपयोग बड़े पैमाने के पंपिंग स्टेशनों में किया जाता है, जहां उन्हें एक समान दबाव बनाए रखने और वॉटर हैमर (हाइड्रोलिक झटका) के प्रभाव को कम करने के लिए प्रसारी कक्ष या हाइड्रोफोर कहा जा सकता है।

यह भी देखें

 * हाइड्रोनिक्स
 * हाइड्रोलिक संचायक