उपकरण वर्ग

उपकरण वर्ग (सुरक्षा वर्ग के रूप में भी जाना जाता है) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के धातु आवरण जैसे असंक्रमित भागों पर संकटपूर्ण संपर्क वोल्टेज को रोकने के उपाय निर्दिष्ट करते हैं। और विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग में, निम्नलिखित उपकरण वर्गों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन 61140 में परिभाषित किया गया है और उपकरणों की प्रोटेक्टिव-एर्थ (विद्युत) सुरक्षात्मक-पृथ्वी कनेक्शन आवश्यकताओं के मध्य अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कक्षा 0
इस प्रकार से इन उपकरणों में कोई सुरक्षात्मक-पृथ्वी कनेक्शन नहीं है और जीवित भागों और अनावृत धातु के कार्य के मध्य केवल एक ही स्तर का पृथक्कर्ण होता है। यदि अनुमति हो, तो कक्षा 0 की वस्तुएं केवल शुष्क क्षेत्रों में उपयोग के लिए हैं। किसी भी फ़्यूज़ या परिपथ ब्रेकर के स्वचालित संचालन को ट्रिगर किए बिना, भी फॉल्ट विद्युत के शॉक या अन्य संकटपूर्ण घटना का कारण बन सकती है। अतः सुरक्षा कारणों से संसार के अधिकांश भाग में ऐसी वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है, इस प्रकार उदाहरण के लिए यूके में मेड द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की धारा 8 द्वारा (सुरक्षा) विनियम 1989 और न्यूजीलैंड द्वारा एनजेड-इलेक्ट्रिकल-कोड-ऑफ-प्रैक्टिस/एनजेडईसीपी%203%201995%20न्यू%20जीलैंड%20इलेक्ट्रिकल%20कोड%20ऑफ%20प्रैक्टिस%20फॉर%20इलेक्ट्रिकल%20सेफ्टी%20ऑफ%20फिटिंग्स%20एंड%20इलेक्ट्रिकल%20एप्लायंसेज.पीडीएफ विद्युत अधिनियम। क्लास 0 उपकरण का विशिष्ट उदाहरण क्रिसमस लाइट्स की पुरानी शैली है। चूंकि, इस वर्ग के उपकरण कुछ 120 वी देशों में और 230 वी विकासशील देशों में समान हैं, अर्थात आधिकारिक रूप से अनुमति है या नहीं है। इन उपकरणों की चेसिस विद्युत अर्थ से जुड़ी नहीं है। और अनेक देशों में क्लास 0 उपकरण का प्लग ऐसा होता है कि इसे शुको की तरह भूसंपर्कित आउटलेट में नहीं डाला जा सकता है। ऐसे स्थान पर ऐसे उपकरण की विफलता जहां भूसंपर्कित उपकरण हैं, अगर कोई दोनों को छूता है तो घातक झटका लग सकता है। कोई भी क्लास 1 उपकरण किसी अनग्राउंडेड आउटलेट से कनेक्ट होने पर क्लास 0 उपकरण की तरह कार्य करता है।

कक्षा I
इस प्रकार से उपकरण वर्ग I न केवल मूलभूत पृथक्कर्ण पर आधारित है, किन्तु आवरण और अन्य प्रवाहकीय भाग भी कम प्रतिरोधी पृथ्वी संचालक से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इन उपकरणों की चेसिस को एक अलग अर्थ संचालक (अधिकांश देशों में हरा/पीला, भारत, अमेरिका, कनाडा और जापान में हरा) द्वारा इलेक्ट्रिकल अर्थ (यूएस: ग्राउंड) से जोड़ा जाना चाहिए। आईईसी 60446 अतः अर्थ कनेक्शन तृतीय-संचालक मेन केबल के साथ प्राप्त किया जाता है, जो सामान्यतः तृतीय-प्रोंग एसी कनेक्टर के साथ समाप्त होता है जो संबंधित एसी आउटलेट में प्लग होता है।

इस प्रकार से प्लग को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि प्लग इन करते समय सुरक्षात्मक अर्थ संचालक से कनेक्शन प्रथम कनेक्शन होना चाहिए। और प्लग हटाए जाने पर यह टूटने वाला अंतिम कनेक्शन भी होना चाहिए।

किन्तु यह उपकरण में फॉल्ट के कारण सजीव संचालक आवरण से संपर्क करता है, जिससे अर्थ संचालक में धारा प्रवाहित हो जाएगा। यदि पर्याप्त उच्च है, तो यह धारा अधिक-धारा उपकरण ( फ़्यूज़ (विद्युत) या परिपथ वियोजक [सीबी]) को ट्रिप कर देगा और आपूर्ति वियोजित कर देता है। इसलिए वियोग का समय इतना तीव्र होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उस समय आवरण के संपर्क में है तो फिब्रिलेशन प्रारंभ नहीं होना चाहिए। यह समय और वर्तमान रेटिंग परिवर्तन में अधिकतम अनुमेय पृथ्वी प्रतिरोध निर्धारित करती है। और उच्च-प्रतिबाधा दोषों के विरुद्ध पूरक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण (आरसीडी) की अनुरोध करना समान तथ्य है जिसे अवशिष्ट वर्तमान परिपथ ब्रेकर (आरसीसीबी), अर्थिंग फॉल्ट परिपथ इंटरप्ट्टर (जीएफसीआई), या अवशिष्ट वर्तमान संचालित परिपथ-ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से इंटीग्रल अधिक-धारा प्रोटेक्शन (आरसीबीओ), जो उपकरण को विद्युत की आपूर्ति  वियोजित कर देगा यदि आपूर्ति के दो ध्रुवों में धाराएं समान और विपरीत नहीं हैं।

कक्षा 0I
चूंकि विद्युत प्रतिष्ठान जहां चेसिस मुख्य केबल के अतिरिक्त अलग टर्मिनल के साथ पृथ्वी से जुड़ा होता है। और वास्तव में यह उन उपकरणों के लिए कक्षा I के समान स्वचालित वियोग प्रदान करता है जो अन्यथा कक्षा 0 होते है।

कक्षा II
क्लास II या डबल इंसुलेटेड विद्युत उपकरण मूलभूत पृथक्कर्ण के अतिरिक्त प्रबलित सुरक्षात्मक पृथक्कर्ण का उपयोग करता है। इसलिए, इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसे अर्थिंग (विद्युत) (भूमि) से सुरक्षा कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है।

अतः मूलभूत आवश्यकता यह है कि किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप संकटपूर्ण वोल्टेज अनावृत नहीं हो सकता है जिससे विद्युत का झटका लग सकता है और यह किसी मिट्टी के धातु आवरण पर भरोसा किए बिना प्राप्त किया जाता है। यह सामान्यतः जीवित भागों और उपयोगकर्ता के मध्य विद्युत पृथक्कर्ण सामग्री की कम से कम दो परतें रखकर या प्रबलित पृथक्कर्ण का उपयोग करके कम से कम आंशिक रूप से प्राप्त किया जाता है।

इसलिए यूरोप में, डबल इंसुलेटेड उपकरण पर क्लास II या डबल इंसुलेटेड लेबल होना चाहिए या डबल इंसुलेशन प्रतीक होना चाहिए: ⧈ (दूसरे वर्ग के अंदर वर्ग) है। इस प्रकार, उपकरण को अर्थ संचालक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उच्च-प्रतिबाधा आवरण केवल कम-फ़ॉल्ट धाराओं का कारण बनेगा जो फ़्यूज़िबल कट-आउट को ट्रिगर करने में असमर्थ हैं।

इस प्रकार से इंसुलेटेड एसी/डीसी विद्युत आपूर्ति (जैसे सेल-फोन चार्जर) को सामान्यतः क्लास II के रूप में नामित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि डीसी आउटपुट वायर को एसी इनपुट से अलग किया जाता है। अतः पदनाम "कक्षा II" को पदनाम "कक्षा 2" के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरार्द्ध पृथक्कर्ण से असंबंधित है (यह मानक यूएल 1310 से उत्पन्न होता है, जो अधिकतम आउटपुट वोल्टेज/वर्तमान/शक्ति पर सीमा निर्धारित करता है)।

कक्षा IIFE
https://patta.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Class-2-FE-symbol.png

इन उपकरणों में कार्यात्मक अर्थ एफई होता है। यह सुरक्षात्मक पृथ्वी अर्थिंग से इस तात्पर्य में भिन्न है कि यह संकटपूर्ण वोल्टेज से शॉक से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। चूंकि, यह विद्युत चुम्बकीय ध्वनि या ईएमआई को कम करने में सहायता करता है। यह प्रायः ऑडियो और मेडिकल डिज़ाइन में महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दें क्योंकि उनमें दोहरा विद्युतरोधक भी सम्मिलित है, इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता किसी भी जीवित भाग के संपर्क में नहीं आ सकते है।

कक्षा III
क्लास III उपकरण को अलग अतिरिक्त-निम्न वोल्टेज (एसईएलवी) पावर स्रोत से आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसईएलवी आपूर्ति से वोल्टेज इतना कम है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति विद्युत के शॉक के संकट के बिना सुरक्षित रूप से इसके संपर्क में आ सकता है। इसलिए कक्षा I और कक्षा II उपकरणों में निर्मित अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, कक्षा III के उपकरण अर्थ संचालक के बिना डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें एसईएलवी पावर स्रोत की अर्थ भूसंपर्कन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चिकित्सा उपकरणों के लिए, कक्षा III के अनुपालन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं माना जाता है, और इसके अतिरिक्त, ऐसे उपकरणों पर कड़े नियम प्रयुक्त होते हैं।

इस प्रकार से कक्षा III के उपकरण सामान्य परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं। सभी विद्युत उपकरणों का सावधानी और विचारपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए; यहां तक ​​कि कम वोल्टेज या विद्युत, अपमानजनक या अनपेक्षित कार्यों (उदाहरण के लिए डिस्सेम्बली, ओवरहीटिंग, या गलत विद्युत आपूर्ति) के साथ भी ) अभी भी संकटपूर्ण दोष उत्पन्न कर सकता है। चूंकि क्लास III उपकरण को विद्युत के शॉक के संकट के बिना उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगी जो आग लगने का संकट हो सकती है। यदि हम उदाहरण के रूप में कंप्यूटर लैपटॉप लेते हैं जो अलग अतिरिक्त कम वोल्टेज पावर स्रोत द्वारा संचालित होता है। और पावर स्रोत वास्तव में लैपटॉप की बैटरी को चार्ज कर रहा है जिससे लैपटॉप उपयोग के समय कार्य कर सकते है। यहां निर्बल कड़ी बैटरी ही है। यदि बैटरी फॉल्टी हो जाए और अधिक गरम हो जाए तो आग लगने का संकट हो सकता है। और फ़ोन चार्जर अन्य उदाहरण हैं, तकनीकी रूप से चार्जर सामान्यतः द्वितीय श्रेणी का उत्पाद होता है किन्तु फ़ोन को स्वयं कक्षा III का उत्पाद माना जा सकता है क्योंकि बैटरी एसईएलवी स्रोत से चार्ज की जा रही है। ऐसे अनेक अन्य उत्पाद हैं जिन्हें एसईएलवी स्रोत द्वारा संचालित किया जाना है जो बैटरी को उपयोग के समय चार्ज कर रहे हैं और यह बैटरी है जिसके अधिक गर्म होने का संकट हो सकता है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि क्लास III के उपकरण को चिकित्सा उपकरणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानी जाती है जिसमें अनेक अन्य यादृच्छिक उपकरण सम्मिलित हो सकते हैं।

यह भी देखें

 * डबल स्विचिंग
 * आईपी कोड
 * मुख्य पावर प्लग
 * पोर्टेबल उपकरण परीक्षण

स्रोत

 * आईईसी 61140: विद्युत के शॉक से सुरक्षा - स्थापना और उपकरण के लिए सामान्य पहलू। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन। 2001. (पूर्व में: IEC 536-2: विद्युत के शॉक से सुरक्षा के संबंध में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्गीकरण, 1992)
 * बीएस 2754 : 1976 (1999): ज्ञापन। विद्युत के शॉक से सुरक्षा हेतु विद्युत उपकरणों का निर्माण।

श्रेणी:विद्युत शक्ति

श्रेणी:आईईसी मानक