थर्माप्लास्टिक-पर केबल

थर्माप्लास्टिक-आवरण वाले तार (टीपीएस) में क्लोराइड' (पीवीसी) थर्माप्लास्टिक का एक सख्त बाहरी आवरण होता है, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तिगत  एनाल्यूड कॉपर ( तांबे) के विद्युत चालक (कंडक्टरों) को शामिल किया गया है,जो स्वयं पी.वी.सी के साथ पृथक है। इस प्रकार के तारों का उपयोग आमतौर पर कई देशों में आवासीय और हल्के वाणिज्यिक निर्माण के लिए किया जाता है। केबल का सपाट संस्करण, दो पृथक विद्युत चालको (कंडक्टरों) और एक अनियंत्रित भू विद्युत चालक (कंडक्टर) (सभी बाहरी आवरण के भीतर) के साथ,ट्विन और अर्थ(Twin and earth)''के रूप में जाना जाता है।

विवरण
"कोर" में ले जाने वाले विद्युत चालक (कंडक्टर) में से प्रत्येक को एक व्यक्तिगत थर्माप्लास्टिक आवरण के द्वारा ले जाते है, जो संकेत देने के लिए रंगीन विद्युत चालक (कंडक्टर) से संबंधित होता है। सुरक्षात्मक भू विद्युत चालक अर्थ)'भी हरे/पीले (या केवल हरे रंग) इन्सुलेशन के साथ ढका जाता है, हालांकि, कुछ देशों में, इस विद्युत चालक (कंडक्टर) को नंगे तांबे के रूप में छोड़ दिया जाता है।तारों के साथ जहां विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले विद्युत चालक (कंडक्टर) एक बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र (CSA) के होते हैं, सुरक्षात्मक भू विद्युत चालक (कंडक्टर) छोटा हो सकता है, जिसमें कम निरंतर विद्युत प्रवाह'' वहन क्षमता होती है।इस्तेमाल किए गए कंडक्टर क्रॉस सेक्शन या एकाधिक फंसे हुए में ठोस हो सकते हैं।

थर्माप्लास्टिक के प्रकार,विद्युत चालको (कंडक्टरों) के आयाम और उनके व्यक्तिगत इन्सुलेशन का रंग (यदि कोई हो) संबंधित विभिन्न देशों में नियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है

थर्माप्लास्टिक- आवरण वाले तारों को विद्युतीय नलिका (इलेक्ट्रिकल कंडिट) या बख्तरबंद केबल के भीतर वायरिंग की तुलना में कृंतक क्षति और आकस्मिक यांत्रिक क्षति के लिए अधिक कमजोर है।

एन ऍम (NM) केबल
NM का अर्थ है "गैर-धातु", बाहरी शीथिंग का जिक्र करते हुए; कंडक्टर अभी भी धात्विक हैं। एनएम को पहली बार 1926 में एनईसी में सूचीबद्ध और वर्णित किया गया था, लेकिन इसका आविष्कार कुछ साल पहले रोम वायर कंपनी द्वारा 1922 में रोम, न्यूयॉर्क में किया गया था, और व्यापार नाम "रोमेक्स" के तहत विपणन किया गया था। आज, "रोमेक्स" नाम साउथवायर कंपनी का ट्रेडमार्क ब्रांड है।

आधुनिक उत्पादों में, NM केबल शीथ (या जैकेट) का रंग या तो इसके भीतर वर्तमान ले जाने वाले कंडक्टरों के गेज को इंगित करता है, या स्वयं शीथिंग के विशेष गुणों को दर्शाता है। पुराने प्रतिष्ठानों में पाए जाने वाले केबल इस रंग कोडिंग के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

तांबे के कंडक्टरों के लिए नाममात्र वर्तमान रेटिंग निम्नलिखित हैं; वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए लंबे समय तक मोटे तारों की आवश्यकता हो सकती है।


 * White: 14 AWG wire (1.6 mm2) for 15-amp circuits.
 * Yellow: 12 AWG wire (2.08 mm2) for 20-amp circuits.
 * Orange: 10 AWG wire (2.6 mm2) for 30-amp circuits.
 * Black: 6 or 8 AWG wire (13.3 mm2 or 8.37 mm2) for 60- and 45-amp circuits, respectively.
 * Grey: usage for underground installations, designated as "underground feeder" (UF) cables.

आउटर जैकेट को अक्षरों के साथ लेबल किया गया है जो दिखाता है कि आवरण के भीतर कितने इन्सुलेटेड तार छुपाए गए हैं। इसमें बिना इंसुलेटेड ग्राउंड वायर शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि केबल "12-2 AWG" को सूचीबद्ध करता है, तो इसका मतलब है कि दो इंसुलेटेड 12-गेज तार (एक काला और एक सफेद तार), साथ ही एक ग्राउंड वायर भी हैं। यदि लेबल "12-3" कहता है, तो यह एक तीन-कंडक्टर, 12-गेज केबल है जिसमें नंगे तांबे के ग्राउंड वायर को शामिल किया जाता है।।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के केबल स्वीकृत हैं; शुष्क स्थानों में आंतरिक तारों के लिए उपयोग की जाने वाली केबल भूमिगत दफन, कंक्रीट में सीधे एम्बेडिंग, या सेवा प्रवेश उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकारों से भिन्न होती है।

बाहरी आवरण
बाहरी आवरण का रंग आमतौर पर फ्लैट टीपीएस के लिए सफेद या गोलाकार टीपीएस के लिए काला होता है लेकिन कई अन्य रंग उपलब्ध हैं। 1-6 मिमी 2 क्रॉस-सेक्शनल एरिया (सीएसए) के तार आकार बाहरी म्यान के साथ उपलब्ध हैं जो कोर को कवर करते हैं। टीपीएस केबल कई कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है: सिंगल, ट्विन, ट्विन और अर्थ, थ्री और अर्थ, और फोर और अर्थ, तीन-चरण आपूर्ति के लिए बाद के दो। हालांकि बड़े आकार में उपलब्ध हैं, ठोस कंडक्टरों का उपयोग 1 मिमी 2 सीएसए से अधिक के तार आकार के साथ शायद ही कभी किया जाता है, क्योंकि फंसे हुए कंडक्टरों की निर्माण लागत में मामूली वृद्धि उनके साथ काम करने की सापेक्ष आसानी से अधिक होती है। विशेष रूप से अंतिम बिंदुओं पर।

आवरण  के भीतर अर्थ वायर का अस्तित्व हमेशा निर्दिष्ट होता है यदि यह मौजूद है (उदाहरण के लिए ट्विन केबल में दो कंडक्टर होते हैं और ट्विन और अर्थ केबल में तीन होते हैं।) अर्थ कंडक्टर हमेशा फंसे रहता है (उत्तर अमेरिकी उपयोग के विपरीत), 1 मिमी 2 केबल के अपवाद के साथ, और हरे-पीले धारीदार प्लास्टिक इन्सुलेशन के साथ कवर किया गया। पुराने केबलों में अर्थ कंडक्टर का प्लास्टिक इंसुलेशन हरा होता है।

टीपीएस केबल की शुरुआत से पहले, सख्त रबर शीथेड (टीआरएस) केबल का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से, टीपीएस को कभी-कभी "कठिन प्लास्टिक म्यान" कहा जाता है।

फ्लैट टीपीएस सर्कुलर की तुलना में अधिक सामान्य है, और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, बिजली के आउटलेट, उपकरणों और एचवीएसी इकाइयों की निश्चित तारों के लिए किया जाता है। सर्कुलर टीपीएस औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में आम है लेकिन आम तौर पर घरेलू प्रतिष्ठानों में नहीं। फ्लैट टीपीएस की तुलना में सर्कुलर टीपीएस से बाहरी शीथिंग को हटाना अधिक कठिन हो सकता है।

ट्विन और अर्थ
ट्विन और अर्थ (या टी और ई) प्रारूप में थर्मोप्लास्टिक-शीथेड केबल में मुख्य कोर की तुलना में सर्किट सुरक्षात्मक कंडक्टर (सेर्थ) बिना अछूता (नंगे) और कम व्यास का होता है। हरे और पीले रंग की स्लीविंग अलग-अलग बेची जाती है, जिसे सिरों पर लगाया जाता है। मुख्य कंडक्टरों पर क्रॉस सेक्शन पहले दिया जाता है, और फिर सीपीसी का क्रॉस-सेक्शन।

ट्विन और अर्थ केबल आकार 


 * 1/1 मिमी 2 और 1.5/1 मिमी 2 में ठोस कंडक्टर और सीपीसी है (मुख्य रूप से कम बिजली की रोशनी या अलार्म सर्किट पर उपयोग किया जाता है)
 * 2.5/1.5 मिमी 2 में एक ठोस सीपीसी है और इसमें ठोस या फंसे हुए कंडक्टर हो सकते हैं (मुख्य रूप से सॉकेट सर्किट, रेडियल या रिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है)
 * 4/1.5 मिमी 2 और 6/2.5 मिमी 2 में फंसे हुए कंडक्टर और एक ठोस सीपीसी (निश्चित उच्च शक्ति उपकरण या उप-मुख्य) हैं
 * 10/4 मिमी 2 और 16/6 मिमी 2 में फंसे हुए कंडक्टर और सीपीसी (फिक्स्ड हाई पावर उपकरण या सब-मेन) हैं

पुरानी संपत्तियों (पूर्व-1970) में इंपीरियल आकार के केबल पाए जाते हैं, कभी-कभी बिना सीपीसी के। मेनलैंड यूके वायरिंग नियम वर्तमान में (बीएस 7671: एएमडी 3) एक वैध केबल प्रकार के रूप में पूर्ण आकार और इन्सुलेटेड (जी/वाई) पृथ्वी कंडक्टर के साथ जुड़वां और पृथ्वी या फ्लैट टीपीएस को स्वीकार नहीं करते हैं, जो ठेकेदारों के लिए अजीब हो सकता है जो क्रॉस- आयरलैंड गणराज्य के साथ सीमा।

छोटे कंडक्टर आकारों में भी उपलब्ध तीन वर्तमान-वाहक कंडक्टर और एक सर्किट सुरक्षात्मक (पृथ्वी) कंडक्टर वाले संस्करण हैं। इन विन्यासों का उपयोग आमतौर पर स्विच्ड लाइट सर्किट, बैटरी-समर्थित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिसके लिए एक स्विच्ड और अनस्विच्ड आपूर्ति की आवश्यकता होती है, एक रन-ऑन टाइमर के साथ एक्सट्रैक्टर पंखे, जिसके लिए स्विच्ड और अनस्विच्ड आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मेन-पावर्ड इंटरलिंक्ड स्मोक अलार्म, और केंद्रीय हीटिंग थर्मोस्टैट्स।

ग्रे. पीवीसी (बीएस 6004), या कम धूम्रपान यौगिक (बीएस 7211) के लिए सफेद का एक समग्र म्यान है, हालांकि 2005 से पहले सफेद पीवीसी भी उपलब्ध था।

2013 से पहले आईएस 201-4:2001 (आईएस 201 भाग 4: पीवीसी और फिक्स्ड वायरिंग के लिए लो स्मोक हलोजन फ्री शीथेड केबल्स) ने ट्विन और अर्थ दोनों की यूके शैली की अनुमति दी, और एक सीपीसी के साथ एक संस्करण भी समान क्रॉस-सेक्शन के साथ मुख्य कंडक्टर के लिए और केबल की पूरी लंबाई के अंदर हरे और पीले रंग में अछूता। हालांकि, 2013 से, अछूता और कम सीपीसी के विकल्प को मानक आईएस 201-4:2013 से हटा दिया गया है।

यह सभी देखें

 * कठोर रबर-शीथेड़ केबल
 * बिजली के तार