लो वोल्टेज राइड थ्रू

पॉवर इंजीनियरिंग में, फॉल्ट राइड थ्रू (FRT), कभी-कभी अंडर-वोल्टेज राइड थ्रू (UVRT), या लो वोल्टेज राइड थ्रू (LVRT), कम विद्युत शक्ति संचरण  वोल्टेज की छोटी अवधि में जुड़े रहने के लिए विद्युत जेनरेटर की क्षमता है। उत्पादन के व्यापक हानि के कारण एचवी या ईएचवी स्तर पर शॉर्ट परिपथ को अवरोध के लिए वितरण स्तर (पवन टरबाइन, फोटोवोल्टिक, वितरित सह-उत्पादन, आदि) पर इसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण भार के लिए समान आवश्यकताएं और इन घटनाओं के समय मेक-अप पावर की आपूर्ति करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रायः निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) या कैपेसिटर बैंक के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

सामान्य अवधारणा
कई जनरेटर डिजाइन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए वाइंडिंग के माध्यम से प्रवाहित विद्युत प्रवाह का उपयोग करते हैं, जिस पर मोटर या जनरेटर संचालित होता है। यह उन डिज़ाइनों के विपरीत है जो इस क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए स्थायी चुम्बकों का उपयोग करते हैं। ऐसे उपकरणों में न्यूनतम कार्यशील वोल्टेज हो सकता है, जिसके नीचे उपकरण सही ढंग से कार्य नहीं करता है, या ऐसा अधिक कम दक्षता पर करता है। कुछ इन शर्तों के प्रारम्भ होने पर स्वयं को परिपथ से भिन्न कर लेंगे। डबल फेड विद्युत मशीन (DFIG) में प्रभाव अधिक स्पष्ट है। जिसमें स्क्वीररेल -केज रोटर की तुलना में संचालित चुंबकीय वाइंडिंग के दो सेट होते हैं। स्क्वीररेल -केज प्रेरण जनरेटर जिसमें केवल होता है। यदि स्टेटर वाइंडिंग का वोल्टेज निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो तुल्यकालिक जनरेटर विस्थापित हो सकते हैं और अस्थिर हो सकते हैं।

श्रृंखला अभिक्रिया का संकट
कई वितरित जनरेटर वाले ग्रिड में वोल्टेज के अंतर्गत डिस्कनेक्शन के अंतर्गत, चेन रिएक्शन का कारण संभव है जो अन्य जनरेटर को ऑफ़लाइन स्थिति में ले जाता है। यह वोल्टेज  डिप की स्थिति में हो सकता है जो जनरेटर में  ग्रिड को डिस्कनेक्ट करने का कारण बनता है। जैसा कि वितरण ग्रिड में लोड के लिए वोल्टेज डिप्स प्रायः अधिक कम पीढ़ी के कारण होता है, उत्पादन को हटाने से वोल्टेज और गिर सकता है। यह वोल्टेज को अधिक  नीचे ला सकता है जिससे  जनरेटर ट्रिप हो सकता है,और वोल्टेज को  कम कर सकता है, जिससे कैस्केडिंग विफलता का कारण बन सकता है।

प्रणाली के माध्यम से सवारी करें
आधुनिक बड़े स्तर पर पवन टर्बाइन, सामान्यतः 1 मेगावाट को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक होते हैं जो उन्हें इस प्रकार की घटना के माध्यम से संचालित करने की अनुमति देते हैं, और इस प्रकार वोल्टेज डिप के माध्यम से "सवारी" करते हैं। इसी प्रकार की आवश्यकताएं अब बड़े सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर सामान्य होती जा रही हैं जो इसी प्रकार उत्पादन इकाइयों के व्यापक वियोग की स्थिति में अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। अनुप्रयोग के आधार पर डिप के समय और पश्चात में डिवाइस की आवश्यकता हो सकती है:।
 * डिस्कनेक्ट करें और मैन्युअल रूप से कनेक्ट करने का आदेश दिए जाने तक डिस्कनेक्ट रहें।
 * ग्रिड से अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करें, किन्तु डिप से कनेक्ट करें और ऑपरेशन निरंतर रखें।
 * प्रारम्भ रहें और ग्रिड से डिस्कनेक्ट न हों।
 * जुड़े रहें और प्रतिक्रियाशील शक्ति के साथ ग्रिड का समर्थन करें (मौलिक के सकारात्मक अनुक्रम के प्रतिक्रियाशील वर्तमान के रूप में परिभाषित)।

मानक
विभिन्न प्रकार के मानक उपस्थित हैं और सामान्यतः न्यायालयों में भिन्न होते हैं। ऐसे ग्रिड कोड के उदाहरण जर्मन बीडीईडब्ल्यू ग्रिड कोड हैं और इसके पूरक 2, 3, और 4 साथ ही यूके में नेशनल ग्रिड कोड हैं।

परीक्षण
पवन टर्बाइनों के लिए, एफआरटी परीक्षण मानक IEC 61400-21 (दूसरा संस्करण अगस्त 2008) में वर्णित है। जर्मन दिशानिर्देश एफजीडब्ल्यू TR3 (Rev. 22) में अधिक विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। 16 Amp से कम रेटेड धारा वाले उपकरणों का परीक्षण ईएमसी मानक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 61000-4-11 में वर्णित है और IEC 61000-4-34 में उच्च वर्तमान उपकरणों के लिए वर्णित है।

यह भी देखें

 * वोल्टेज डुबकी