स्टोरेज हीटर

स्टोरेज हीटर या हीट बैंक ऑस्ट्रेलिया का ऐसा विद्युत हीटर है जो शाम के समय या रात में जब बिजली कम कीमत पर उपलब्ध होती है तो तापीय ऊर्जा का स्टोरेज करता है और दिन के समय आवश्यकतानुसार ऊष्मा छोड़ता है। वैकल्पिक रूप से, सौर स्टोरेज हीटरों को सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे रात या अन्य अवधियों के समय पर प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार अधिकांशतः इसे ग्रिड को अधिशेष पर बिजली बेचने और रात में वापस खरीदने की तुलना में लागत के लिए अधिक प्रभावी बनाता है।

संचालन का सिद्धांत
स्टोरेज हीटर सामान्यतः मिट्टी की ईंटों या अन्य सिरेमिक मिट्टी, कंक्रीट की दीवारों या पानी के कंटेनरों से बने होते हैं। इसकी कुछ विशेष सामग्रियां भी हैं जैसे कि फेओल्स इसका मुख्य उदाहरण हैं। यह सामग्री ऊष्मा स्टोरेज माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस सामग्री में एम्बेडेड विद्युत ताप वाला एक तत्व होता हैं जिसे स्टोरेज माध्यम को गर्म करने के लिए चालू किया जा सकता है और इस प्रकार ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है।

संग्रहित ऊष्मा को निरंतर तापीय विकिरण और संवहन के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऊष्मा में हस्तांतरण को तेज करने के लिए स्टोरेज हीटर यांत्रिकी से सुसज्जित होते हैं जो हीटर के माध्यम से हवा को स्थानांतरित कर सकते हैं, फैन की सहायता प्राप्त स्टोरेज हीटरों पर फैन की सहायता से इससे प्राप्त होने वाले स्टोरेज हीटर के लिए उक्त अनुभाग देखें।

उच्च ताप प्रतिधारण स्टोरेज हीटर
हाई हीट रिटेंशन स्टोरेज हीटर (HHRSH) बाजार में सबसे नए और सबसे उन्नत स्टोरेज हीटर हैं। इस प्रकार डिम्पलेक्स ने क्वांटम के साथ इस तकनीक का नेतृत्व किया, जिसके कारण मानक मूल्यांकन प्रक्रिया में नई श्रेणी बनाई गई हैं। यूके सरकार ने सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी है जो उष्मीय सिस्टम की गणना करता है जिसे नए भवन या नवीनीकरण में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उच्च ताप प्रतिधारण स्टोरेज हीटर पारंपरिक स्टोरेज हीटरों की तुलना में अधिक ऊष्मा बनाए रखने में सक्षम होते हैं, इसे पूर्ण रूप से आवेशित करने के पश्चात 24 घंटे न्यूनतम 45% ताप प्रतिधारण के साथ इसका उपयोग किया जा सकता हैं। यह दिन के समय खर्च होने वाली ऊष्मा को अत्यधिक कम कर देता है, और उत्तम रोधक के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उच्च ताप प्रतिधारण स्टोरेज हीटरों में भविष्य की ऊष्मा की मांग का अनुमान लगाने के लिए स्मार्ट नियंत्रण और जलवायु परिस्थितियों की जाँच भी सम्मिलित है, जिससे वे पारंपरिक स्टोरेज हीटरों की तुलना में अपने पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस प्रकार सभी हाई हीट रिटेंशन स्टोरेज हीटर भी लॉट 20 हैं, इस प्रकार इसके अनुपालन के लिए 1 जनवरी 2018 को लागू होने वाले ईकोडिज़ाइन नियमों के अनुरूप हैं।

नियम
लॉट 20 ईयू का विशेष नियम है जिसे बाजार से सक्षम उष्मीय प्रौद्योगिकियों को हटाने और हमारे घरों को गर्म करने वाले उत्पादों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस नियम का लक्ष्य यूके के समग्र कार्बन की कमी के कारण उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना है और 1 जनवरी 2018 से लागू है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 से निर्मित सभी स्थापित विद्युत उष्मीय उत्पादों में 24 घंटे, 7- के साथ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट होना चाहिए। इस प्रकार एडेप्टिव स्टार्ट या ओपन विंडो सेंसर के साथ डे टाइमर ने स्टोरेज हीटर में सम्मिलित होना चाहिए: इस प्रकार कमरे और/या बाहरी तापमान प्रतिक्रिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक हीट आवेशित नियंत्रण या ऊर्जा आपूर्तिकर्ता द्वारा नियंत्रित, इलेक्ट्रॉनिक कमरे का तापमान नियंत्रण प्लस वीक टाइमर और पंखे की सहायता से आउटपुट प्राप्त किया जाता हैं। इस प्रकार वैकल्पिक अतिरिक्त अनुपालन विशेषताएं दूरी नियंत्रण, अनुकूली प्रारंभ और ओपेन विंडो की पहचान हैं। इस प्रकार इस तिथि से पहले निर्मित गैर-अनुपालन स्टॉक अभी भी बेचा जा सकता है।

पर्यावरणीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अभ्रक का उपयोग रात के स्टोरेज हीटरों में कई वर्षों से किया जाता रहा है, जिसके रेशे हवा में मिल सकते हैं और अभ्रक के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं।

आवेदन
स्टोरेज हीटर सामान्यतः बिजली मीटर एकाधिक टैरिफ या दो टैरिफ वाले बिजली मीटर के संयोजन के साथ उपयोग किए जाते हैं जो ऑफ-पीक अवधि के समय अलग-अलग बिजली का रिकॉर्ड करता है जिससे कि इसे कम दर पर बिल किया जा सके। कम दरों का आनंद लेने के लिए घर को विशेष बिजली दर पर होना चाहिए। अधिकांश देशों में ऐसे विशेष टैरिफ के साथ उपयोग किए जाने पर स्टोरेज हीटर केवल महंगे उष्मीय यूक्तियो के अन्य रूपों की तुलना में उपयोग होते हैं। यह मुख्य रूप से यूरात्रिेड किंगडम में अर्थव्यवस्था 7 के टैरिफ में उपयुक्त किया जाता है।

स्टोरेज हीटर में सामान्यतः दो नियंत्रण होते हैं: आवेश नियंत्रण जिसे अधिकांशतः इनपुट कहा जाता है, जो संग्रहीत ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित करता है, और ड्राफ्ट नियंत्रण जिसे अधिकांशतः आउटपुट कहा जाता है, जो उस दर को नियंत्रित करता है जिस पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन नियंत्रणों को उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, या उपयोगकर्ता द्वारा थर्मोस्टेट पर लक्षित कमरे के तापमान का चयन करने के पश्चात स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है।

स्टोरेज हीटर में विद्युत हीटर भी सम्मिलित हो सकता है, इस कारण प्रतिरोध हीटर या ऊष्मा पंप का उपयोग करता हैं, जिसका उपयोग ऊष्मा उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की अतिरिक्त उष्मीय, यदि यह प्रतिरोध उष्मीय है, महंगा है, क्योंकि यह दिन के उच्च-टैरिफ समय के समय होता है।

लाभ

 * स्टोरेज हीटर, जबकि समतुल्य गैस- या तेल से चलने वाले उष्मीय प्रणाली की तुलना में अभी भी अधिक महंगे हैं, नियमित रूप से दिन की दरों पर बिजली का उपयोग करके समान मात्रा में बिजली की उष्मीय चलाने की तुलना में सस्ते हैं।
 * गैस सेंट्रल उष्मीय और कुछ अन्य प्रणालियों के उपयोगकर्ता अधिकांशतः अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में रात के समय उष्मीय बंद कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रात और सुबह घर ठंडा रहता है, अपितु चूंकि रात्रि स्टोरेज हीटर रात में चालू होते हैं, उस समय घर अभी भी गर्म रहता है।
 * स्टोरेज हीटरों का उपयोग घरों को उन क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति देता है जहां प्राकृतिक-गैस वितरण प्रणालियां उपलब्ध नहीं हैं, बिना घर के मालिकों को दिन के उच्च विद्युत-ताप बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
 * रात्रिकालीन स्टोरेज ताप की पूंजीगत लागत अपेक्षाकृत कम है, और स्थापना गैस से चलने वाले बॉयलर, पाइपिंग और रेडिएटर, या बिजली के ताप पंपों की प्रारंभिक स्थापना की तुलना में कहीं अधिक सरल है। वर्तमान समय में केंद्रीय ताप के अतिरिक्त प्राचीन इमारतों का नवीनीकरण करते समय यह महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।
 * गैस सेंट्रल उष्मीय सिस्टम की तुलना में, रात्रि स्टोरेज हीटर में रखरखाव की कोई लागत नहीं होती है।

हानि

 * रात भर आवेशित करने पर हीटर से ऊष्मा खत्म हो जाती है। इस प्रकार सुबह के समय कमरा गर्म रहता है, अपितु इसका कारण यह है कि इसे पूरी रात्रि व्यर्थ ही गर्म किया गया है।
 * रात के समय संग्रहीत ऊष्मा अगले दिन रहने वाले क्षेत्र में उत्पन्न की जाएगी, आवश्यकता के बारे में सोचे बिना स्टोरेज हीटर के रोधक के माध्यम से अपरिहार्य ऊष्मा के हस्तांतरण के कारण उपलब्ध होता हैं। इस प्रकार यदि उस दिन अप्रत्याशित रूप से यह अनुपस्थित रहता है और इसलिए उसे घर को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है या केवल दिन के छोटे से भाग के लिए घर पर रहता है, तो ऊष्मा पहले ही खरीदी जा चुकी है और पहले से ही वहां है, और अंत में बाहर आ जाती है।
 * स्टोरेज हीटर केवल पिछली रात संग्रहीत ऊर्जा से ही गर्म हो सकता है। इस प्रकार यदि सिस्टम बंद कर दिया गया था या यदि आवेशित नियंत्रण बहुत कम सेट किया गया था, तो कमरे को गर्म करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती है, और इसे केवल अगले दिन ठीक किया जा सकता है। यह समस्या है, उदाहरण के लिए जब मौसम अप्रत्याशित रूप से ठंडा हो जाता है, या देर रात छुट्टी से लौटते समय, या उपयोगकर्ता सेटिंग्स को परिवर्तित करने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि वे आरामदायक तापमान पर हैं। कुछ हीटर दिन के समय उष्मीय की अनुमति देकर भी इस समस्या को कम करते हैं, अपितु यह सामान्यतः महंगा होता है क्योंकि बिजली पूरी दर पर आवेशित की जाती है। यहां तक ​​कि सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी थर्मोस्टैट्स को सेट करने के बारे में सटीक रूप से निर्णय करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि रात भर उन्हें बहुत कम सेट करने से हीटर का कोई कथित प्रभाव नहीं हो सकता है, जबकि उन्हें अधिकतम पर सेट करने से उन्हें चलाने की लागत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इस प्रणाली में जहां प्रत्येक हीटर को अलग-अलग सेट किया जाना चाहिए, गलत तरीके से कमरे के हीटर को सेट करने से पूरे घर को बहुत ठंडा महसूस हो सकता है।
 * कई उपयोगकर्ता नियंत्रणों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। सामान्य त्रुटि आउटपुट (या बूस्ट) नियंत्रण को रात में खुला छोड़ देना है, जिससे कि जब हीटरों को स्टोरेज करना चाहिए तो वे ऊष्मा को खत्म कर दें, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत और लागत में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वैकल्पिक रूप से वे आउटपुट के अतिरिक्त रात में इनपुट नियंत्रण को न्यूनतम पर सेट कर सकते हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि अगले दिन के लिए कोई ऊष्मा नहीं है।
 * स्टोरेज हीटर का आकार परिवर्तित करना अधिकतम प्रत्याशित कोल्ड-स्पेल तीव्रता और अवधि, और हीटर की लागत और स्थान की आवश्यकता के बीच समझौता है। यदि हीटर बहुत बड़ा है, तो इसकी लागत अत्यधिक होगी और यह भवन के उपलब्ध क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा, यदि बहुत कम है, तो पूरक दिनों के समय विद्युत तापन की लागत अत्यधिक होगी।
 * स्टोरेज हीटर बहुत भारी और कुछ सीमा तक भारी होते हैं, ऊष्मा का स्टोरेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के कारण सामान्यतः अधिकांश अन्य उष्मीय सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले रेडियेटर्स की तुलना में अधिक फर्श स्थान लेते हैं।
 * अधिकांश देशों में, बिजली की लागत गैस या तेल की प्रति यूनिट ऊष्मा (जूल या kWh) से 2-3 गुना अधिक होती है, और कम ऑफ-पीक टैरिफ और उच्च वितरण दक्षता इस अंतर को पूर्ण रूप से दूर नहीं करती है।
 * जब पंखा यदि सम्मिलित करता है तब इसका उपयोग ऊष्मा के हस्तांतरण को तेज करने के लिए किया जाता है, तो हवा का संचलन गर्म कमरे में वायुजनित धूल की मात्रा को बढ़ा देता हैं। एलर्जी वाले लोगों के लिए यह समस्या हो सकती है। इसलिए, एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए केंद्रीय उष्मीय ऊष्मा का उत्तम स्रोत है। इस प्रकार पंखे का उपयोग न करके इससे बचा जा सकता है, अपितु तब ऊष्मा के हस्तांतरण को विनियमित करना अधिक कठिन होता है, जो सामान्य केंद्रीय उष्मीय रेडिएटर्स के साथ विकिरण और प्राकृतिक संवहन द्वारा होता है।

स्टोरेज हीटर का उपयोग
यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो स्टोरेज हीटर लागत प्रभावी हो सकते हैं, अपितु ईंधन से चलने वाले सिस्टम की तुलना में नियंत्रण अधिक भिन्न हो सकता है।

पावर स्विच
स्टोरेज हीटरों को सामान्यतः दो पावर परिपथों की आवश्यकता होती है, ऑन-पीक के लिए और ऑफ-पीक बिजली के लिए, और दो पावर स्विचों के द्वारा जो गर्मियों के समय बंद हो जाते हैं जब ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य महीनों के समय ऑफ-पीक स्विच को हर समय चालू रखा जा सकता है, इस प्रकार जब ऑफ-पीक समय के समय अपर्याप्त ऊर्जा संग्रहीत की जाती है तो ऑन-पीक स्विच का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्टोरेज की गई ऊष्मा की मात्रा को स्टोरेज हीटर यूनिट पर नियंत्रणों का उपयोग करके परिवर्तित किया जा सकता है।

सामान्यतः ऑन-पीक में फ्यूज होगा क्योंकि यह दूसरे परिपथ का भाग है। इस प्रकार ऑफ-पीक सिर्फ स्विच होगा क्योंकि इसमें समर्पित परिपथ है।

कुछ प्रतिष्ठान ऑफ-पीक बिजली पर ही काम करते हैं और दिन के समय चालू नहीं किए जा सकते हैं।

मौलिक नियंत्रण
बेसिक स्टोरेज हीटर में इनपुट स्विच और आउटपुट स्विच होता है, जिसे कुछ मॉडलों में हीट बूस्ट कहा जाता है।

अगले दिन कितनी ठंड होने की भविष्यवाणी की गई है, यह दर्शाने के लिए इनपुट स्विच की स्थिति को बदला जा सकता है। इनपुट स्विच सामान्य रूप से थर्मास्टाटिक होता है, जब कमरे में रात भर निश्चित तापमान तक पहुंच जाता है तो आवेश बंद हो जाते है। आवश्यक सटीक सेटिंग स्टोरेज हीटर के आकार, दिन के समय वांछित कमरे के तापमान, इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या और परिस्थितियों के निश्चित सेट के तहत कमरे की ऊष्मा के हानि की दर पर निर्भर करती हैं। इसके बाहर के तापमान के पूर्वानुमान और किसी विशेष कमरे के लिए सर्वोत्तम इनपुट सेटिंग के बीच संबंध खोजने के लिए कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिकांश स्टोरेज हीटर उपयोगकर्ता सरल दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, इस प्रकार उदाहरण के लिए, सर्दियों के मध्य में, अधिकांशतः इनपुट स्विच को उसकी अधिकतम सेटिंग पर चालू करना उचित होता है। यदि ही प्रकार का मौसम सप्ताह तक बना रहता है तो इनपुट स्विच को दैनिक आधार पर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण दिन के समय इनपुट स्विच को छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टोरेज हीटर केवल रात में बिजली का उपयोग करते हैं।

आउटपुट स्विच को पूरे दिन ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। बिस्तर पर जाने से पहले, ऑपरेटर को आउटपुट को उसकी न्यूनतम सेटिंग पर स्विच करना चाहिए। इससे ईंटों में ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा बनी रहती है। कमरे को सुबह गर्म करने के लिए पर्याप्त रिसाव होता हैं। केवल असाधारण ठंडी परिस्थितियों में ही ऑपरेटर को रात भर आउटपुट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ऑपरेटर घर में तापमान बनाए रखने का प्रयास करने के लिए दिन के समय आउटपुट स्विच को धीरे-धीरे बढ़ाना चाह सकता है। इस प्रकार आउटपुट बढ़ाने से ऊष्मा हीटर से बाहर निकलने की अनुमति देगी। यदि दिन के समय घर खाली रहता है, तो इस प्रकार आउटपुट को कम से कम पूरे दिन छोड़ देना चाहिए और फिर अधिक ऊष्मा से बचने के लिए घर लौटते समय स्विच अप कर देना चाहिए।

कई स्टोरेज हीटरों में यांत्रिक रूप से नियंत्रित स्वचालित आउटपुट स्विच भी होता है। इस स्थिति में, यदि मैन्युअल आउटपुट स्विच को न्यूनतम रातोंरात सेट नहीं किया जाता है, तो स्पंज स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा जैसे कि आउटपुट स्विच को न्यूनतम पर सेट किया गया था, और फिर समय की देरी के पश्चात स्पंज फिर से खुल जाएगा, इस बार देरी को हीटर के कोर तापमान में क्रमिक गिरावट से मापा जाता है, और इसलिए अधिक आवेशित होने के कारण कोर तापमान अधिक होने पर यह लंबा हो जाता है। इस प्रकार इस समय में होने वाली देरी को आउटपुट स्विच की सेटिंग से पक्षपाती भी किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ आउटपुट स्विच जो इस प्रकार से सेट किए जाते हैं उन्हें जल्दी और देर से चिह्नित किया जाता है और साथ ही बंद और खुले के रूप में चिह्नित किया जाता है, न्यूनतम बंद सेटिंग शीघ्रता से मेल खाती है और अधिकतम खुली सेटिंग देर से मेल खाती है। इन आउटपुट स्विचों को यह सुनिश्चित करके मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है कि वे रात में बंद हैं और वांछित होने पर खोले जाते हैं, या उन्हें रात में बंद न करके स्वचालित संचालन के लिए छोड़ा जा सकता है।

थर्मास्टाटिक नियंत्रण
एक थर्मास्टाटिक स्टोरेज हीटर पूरे दिन कमरे में तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करेगा। चूंकि इस प्रकार कमरे के तापमान को कम करने के लिए ऑपरेटर थर्मोस्टैटिक स्विच को रात भर न्यूनतम सेटिंग पर स्विच करना चाह सकता है। इस प्रकार यदि दिन के समय कमरा खाली रहता है, तो थर्मोस्टैट को न्यूनतम सेटिंग पर रखना उत्तम होता है और फिर शाम को कमरे में व्यस्त होने पर सेटिंग बढ़ा दें। कुछ थर्मास्टाटिक हीटर ऑन-पीक बिजली का उपयोग भी करते हैं जब अनुरोधित तापमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संग्रहित ऊष्मा नहीं होती है, उपयोगकर्ता इसके बारे में जागरूक होना और सेटिंग कम करना चाह सकता है।

फैन-असिस्टेड स्टोरेज हीटर
फैन-सहायता प्राप्त स्टोरेज हीटर संवहन पर निर्भर होने के अतिरिक्त हीटर के माध्यम से हवा चलाने के लिए विद्युत यांत्रिक पंखे का उपयोग करते हैं। इस प्रकार पंखे को सामान्यतः थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो उपयोगकर्ता को वांछित कमरे के तापमान को स्थित करने की अनुमति देता है। पंखे के उपयोग का अर्थ है कि ये हीटर अन्य मॉडलों की तुलना में ऊष्मीय रोधक अधिक हो सकते हैं, और इसलिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होने पर ऊष्मा के हस्तांतरण के कारण कम ऊष्मा खो देते हैं जैसे कि जब कमरे में अधिकार नहीं होता है।

पर्यावरण के प्रकार
प्रत्यक्ष विद्युत ताप के अन्य रूपों के साथ सामान्यतः, स्टोरेज हीटर पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि बिजली का स्रोत जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है, बिजली स्टेशन पर और विद्युत शक्ति संचरण में खो जाने वाले ईंधन में दो-तिहाई ऊर्जा के साथ स्वीडन में इस कारण से 1980 के दशक से प्रत्यक्ष विद्युत ताप का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इसे पूरी तरह से चरणबद्ध करने की योजना है - स्वीडन में तेल का चरण-समाप्ति देखें - जबकि डेनमार्क और जर्मनी ने नए में विद्युत स्थान उष्मीय की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार समान कारणों से इमारतें चूंकि जर्मनी में 2013 में प्रतिबंध हटा लिया गया था।

यूके में, स्टोरेज हीटर को ऊर्जा प्रदर्शन प्रमाणपत्र पर पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए खराब रेटिंग मिलती है। चूंकि, कई प्रगतिशील देश अपनी बिजली उत्पादन प्रणाली विकसित कर रहे हैं, मुख्यतः हरित, अधिक टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को सम्मिलित करने के लिए, इसलिए स्टोरेज हीटर प्रणाली कितनी हरी है, इस प्रकार यह सिद्धांत रूप में इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली का उपयोग कैसे किया जाता है। बेशक यह तर्क विद्युत उष्मीय के सभी रूपों पर लागू होता है, अपितु स्टोरेज हीटर सिस्टम की क्षमता उस समय बिजली का उपयोग करने के लिए होती है, उदाहरण के लिए, हवा से उत्पन्न बिजली का अन्यथा उपयोग नहीं किया जा सकता है, समार्ट ग्रिड के साथ मिलकर स्टोरेज उष्मीय दे सकता है। इसके लिए भविष्य में नई भूमिकाए उपलब्ध हैं।

कुछ देशों में, विद्युत उत्पादन प्रणाली के वर्तमान डिजाइन के परिणामस्वरूप ऑफ-पीक अवधि के समय आधार भाग पावर स्टेशनों से बिजली का अधिशेष हो सकता है, और स्टोरेज हीटर तब इस अधिशेष का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं जिससे कि बिजली की शुद्ध दक्षता में वृद्धि हो सके। चूंकि, भविष्य में आपूर्ति और मांग में परिवर्तन - उदाहरण के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों या अधिक उत्तरदायी उत्पादन प्रणाली के परिणामस्वरूप - इस स्थिति को उलट सकता है, स्टोरेज हीटरों के साथ राष्ट्रीय आधार भार में कमी को रोका जा सकता है। इस प्रकार आपूर्ति और मांग में परिवर्तन होने पर अन्य प्रौद्योगिकियां इस प्रतिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए सम्मिलित कर सकती हैं। इस प्रकार वे सुनिश्चित करते हैं कि ये भार केवल ऑफ-पीक बिजली का उपयोग करते हैं। आपूर्ति प्रौद्योगिकी में आगे की प्रगति गतिशील मांग जैसी स्मार्ट ग्रिड सेंसिंग प्रौद्योगिकियों को अधिक व्यवहार्य वित्तीय संभावना बनाने के लिए अधिक पहले से बोली गई 'आपूर्ति और मांग' टैरिफ प्रणाली प्रदान कर सकती है।

विद्युत उष्मीय के अन्य रूपों की तुलना में, स्टोरेज हीटर चलाने के लिए सस्ते होते हैं और वे निम्न शिखर भार लगाते हैं। उच्चतम चरम भार तात्कालिक विद्युत ताप से आते हैं, जैसे कि विद्युत ताप विसर्जन हीटर, जो कम अवधि के लिए भारी भार उत्पन्न करते हैं, चूंकि तात्कालिक जल तापक समग्र रूप से कम बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च दक्षता वाले ग्राउंड सोर्स हीट पंप जमीन से ऊष्मा को पुनर्प्राप्त करके उष्मीय में स्टोरेज हीटरों की तुलना में 66% कम बिजली का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, और पूरे दिन बिजली का उपयोग करने के अतिरिक्त उन्हें उत्तम माना जाता है। वायु स्रोत ताप पंप समान दक्षता में वृद्धि करते हैं और सामान्यतः घरेलू उपयोग के लिए स्थापित करना आसान और सस्ता होता है। इन्हें एयर कंडीशनिंग (ए/सी) ताप पंपों से भ्रमित नहीं होना चाहिए जो कार्बन पदचिह्न में वृद्धि के साथ शीतलन प्रदान करते हैं और अब कुछ देशों में विशेष रूप से गर्म जलवायु में पर्यावरणीय दायित्व माना जाता है। जहां बिजली के विकल्प सम्मिलित हैं, गर्म पानी के केंद्रीय उष्मीय सिस्टम उच्च दक्षता वाले संघनक बॉयलर, जैव ईंधन, ताप पंप या जिला उष्मीय का उपयोग करके इमारत में या उसके समीप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आदर्श रूप से गर्म पानी स्पेस उष्मीय का उपयोग किया जाना चाहिए। इसे भविष्य में सौर गर्म पानी के पैनल जैसी अन्य तकनीकों का उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में प्रूफिंग भी प्रदान की जा सके। इस प्रकार नई इमारतों के स्थिति में, कम ऊर्जा वाली इमारते जैसे कि पैसिव हाउस मानक के लिए बनाई गई इमारतें पारंपरिक अंतरिक्ष उष्मीय सिस्टम की लगभग सभी आवश्यकताओं को खत्म कर सकती हैं।

यह भी देखें

 * केंद्रीय उष्मीय
 * बिजली की उष्मीय
 * हीटर (हीटर के प्रकार)
 * ताप अनुरोध
 * ऊष्मीय स्टोरेज