दाबित जल रिएक्टर

दाबित जल रिएक्टर (पीडब्लूआर) एक प्रकार का प्रकाश-जल परमाणु रिएक्टर है। पीडब्लूआर दुनिया के  परमाणु ऊर्जा संयंत्रोंत्र के बड़े बहुमत का गठन करते हैं (यूके, जापान और कनाडा के उल्लेखनीय अपवादों के साथ) PWR में, प्राथमिक शीतलक (पानी) को  उच्च दबाव  में रिएक्टर कोर में पंप किया जाता है, जहां इसे परमाणुओं के  परमाणु विखंडन  द्वारा जारी ऊर्जा से गर्म किया जाता है। गर्म, उच्च दबाव वाला पानी फिर  भाप जनरेटर में प्रवाहित होता है, जहाँ यह अपनी तापीय ऊर्जा को द्वितीयक प्रणाली के निचले दबाव वाले पानी में स्थानांतरित करता है जहाँ भाप उत्पन्न होती है। भाप टर्बाइन चलाती है, जो एक विद्युत जनरेटर को घुमाती है। उबलते पानी के रिएक्टर (PWR) के विपरीत, प्राथमिक शीतलक पाश में दबाव पानी को रिएक्टर के भीतर उबलने से रोकता है।  सभी प्रकाश-जल रिएक्टर साधारण पानी का उपयोग शीतलक और  न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों के रूप में करते हैं। अधिकांश कहीं भी दो से चार लंबवत घुड़सवार भाप जनरेटर का उपयोग करते हैं; VVER  रिएक्टर क्षैतिज भाप जनरेटर का उपयोग करते हैं।

PWR मूल रूप से परमाणु जलयान के लिए परमाणु समुद्री प्रणोदन  के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए थे और  शिपिंगपोर्ट परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर दूसरे वाणिज्यिक बिजली संयंत्र के मूल डिजाइन में उपयोग किए गए थे।

वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहे PWR को जनरेशन रिएक्टर माना जाता है। रूस के VVER रिएक्टर US PWR के समान हैं, लेकिन  VVER-1200  को जनरेशन नहीं माना जाता है।  फ्रांस अपनी बिजली का बड़ा भाग उत्पन्न करने के लिए कई PWR संचालित करता है

इतिहास
कई सौ पीडब्ल्यूआर विमान वाहक ,परमाणु जलयान और बर्फ तोड़ने वालों में समुद्री प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अमेरिका में, वे मूल रूप से  ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला  में  इडाहो राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित पूर्ण रूप से परिचालन जलयान बिजली संयंत्र के साथ परमाणु जलयान बिजली संयंत्र के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे। वेस्टिंगहाउस  बेट्टिस परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला  द्वारा अनुवर्ती कार्य किया गया था। शिपिंगपोर्ट एटॉमिक पावर स्टेशन पर पहला विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र मूल रूप से दबाव वाले पानी रिएक्टर के रूप में डिजाइन किया गया था (चूंकि ग्रिड से जुड़ा पहला बिजली संयंत्र ओबनिंस्क, यूएसएसआर में था),  एडमिरल हाइमन जी रिकोवर के आग्रह पर किए व्यवहार्य वाणिज्यिक संयंत्र में "पागल थर्मोडायनामिक चक्रों में से कोई भी सम्मिलित नहीं होगा जिसे हर कोई बनाना चाहता है"। यूनाइटेड स्टेट्स सेना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने 1954 से 1974 तक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टरों का संचालन किया।  थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन ने प्रारम्भ में दो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट्स, TMI-1 और TMI-2 को संचालित किया। 1979 में TMI-2 के आंशिक मंदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दशकों के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नए निर्माण में वृद्धि को अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया।  वाट्स बार परमाणु संयंत्र  यूनिट 2 (वेस्टिंगहाउस 4-लूप PWR) 2016 में ऑनलाइन आई, जो 1996 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला नया परमाणु रिएक्टर बन गया। दाबित जल रिएक्टर में कई नई पीढ़ी रिएक्टर विकासवादी डिज़ाइन हैं: AP1000, VVER-1200, ACPR1000+, APR1400,  HUALONG वन ,  IPWR-900  और EPR (परमाणु रिएक्टर)। पहले AP1000 और EPR रिएक्टर 2018 में चीन में पावर ग्रिड से जुड़े थे। 2020 में, न्यूस्केल पावर संशोधित PWR डिज़ाइन के साथ एक  छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर  के लिए परमाणु नियामक आयोग से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाली प्रथम अमेरिकी कंपनी बन गई। साथ ही 2020 में,  ऊर्जा प्रभाव केंद्र  ने ओपन100 प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया, जिसने PWR डिज़ाइन के साथ 100  मेगावाट  के निर्माण के लिए  खुला स्त्रोत  ब्लूप्रिंट प्रकाशित किया।

डिजाइन
रिएक्टर दबाव पोत में परमाणु ईंधन  नियंत्रित  विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया में लगा हुआ है, जो गर्मी उत्पन्न करता है, ईंधन आवरण के माध्यम से तापीय चालन द्वारा प्राथमिक शीतलक पाश में पानी को गर्म करता है गर्म प्राथमिक शीतलक को भाप जनरेटर (परमाणु ऊर्जा) नामक  उष्मा का आदान प्रदान करने वाले पंप में किया जाता है, जहां यह कई हजार छोटे ट्यूबों के माध्यम से बहता है। हीट को इन ट्यूबों की दीवारों के माध्यम से एक्सचेंजर के खोल पक्ष पर स्थित निचले दबाव वाले माध्यमिक शीतलक में स्थानांतरित किया जाता है जहां माध्यमिक शीतलक दबाव वाली भाप में वाष्पित हो जाता है। द्वितीयक शीतलक को रेडियोधर्मी बनने से रोकने के लिए दो तरल पदार्थों को मिलाए बिना ऊष्मा का यह स्थानांतरण पूरा किया जाता है। यू-ट्यूब या सिंगल पास हीट एक्सचेंजर्स कुछ सामान्य भाप जनरेटर व्यवस्था हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में, दबाव वाली भाप को भाप टरबाइन के माध्यम से खिलाया जाता है जो संचरण के लिए विद्युत ग्रिड से जुड़े विद्युत जनरेटर को चलाता है। टर्बाइन से निकलने के पश्चात द्वितीयक शीतलक (जल-वाष्प मिश्रण) को ठंडा किया जाता है और संघनित्र में संघनित किया जाता है। संघनित्र भाप को तरल में परिवर्तित करता है ताकि इसे वापस भाप जनरेटर में पंप किया जा सके, और टरबाइन आउटलेट पर वैक्यूम बनाए रखता है ताकि टरबाइन में दबाव कम हो, इसलिए भाप से निकाली गई ऊर्जा अधिकतम हो। भाप जनरेटर में डाले जाने से पहले, संघनित भाप (फीडवाटर के रूप में संदर्भित) को कभी-कभी थर्मल शॉक को कम करने के लिए पहले से गरम किया जाता है। उत्पन्न भाप के बिजली उत्पादन के अतिरिक्त अन्य उपयोग भी हैं। परमाणु जहाजों और जलयानों में, प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाने वाले शाफ्ट में गति कम करने वाले गियर के सेट से जुड़े भाप टरबाइन के माध्यम से भाप को खिलाया जाता है। भाप के विस्तार द्वारा प्रत्यक्ष यांत्रिक क्रिया का उपयोग भाप से चलने वाले विमान गुलेल  या इसी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। भाप द्वारा ऊष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति का उपयोग कुछ देशों में किया जाता है और आंतरिक संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए सीधे हीटिंग लागू किया जाता है।अन्य प्रकार के रिएक्टरों की तुलना में दाबित जल रिएक्टर ( PWR) के लिए दो चीजें विशिष्ट हैं: भाप प्रणाली से कूलेंट लूप अलगाव और प्राथमिक कूलेंट लूप के अंदर दबाव। PWR में, दो अलग-अलग शीतलक लूप (प्राथमिक और द्वितीयक) होते हैं, जो दोनों डिमिनरलाइज्ड / विआयनीकृत पानी से भरे होते हैं। उबलते पानी रिएक्टर, इसके विपरीत, केवल  शीतलक पाश होता है, जबकि  ब्रीडर रिएक्टर  जैसे अधिक विदेशी डिजाइन शीतलक और मंदक के लिए पानी के अलावा अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं (उदाहरण के लिए शीतलक के रूप में इसकी तरल अवस्था में सोडियम या मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट) प्राथमिक कूलेंट लूप में दबाव सामान्यतः 15 - 16 MPa, जो अन्य परमाणु रिएक्टरों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है, और उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) से लगभग दोगुना है। इसके प्रभाव के रूप में, केवल स्थानीयकृत क्वथन होता है और भाप बल्क द्रव में  पुन: संघनित होगी। इसके विपरीत, उबलते पानी के रिएक्टर में प्राथमिक शीतलक को उबालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शीतलक
पीडब्ल्यूआर में प्राथमिक शीतलक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है।पानी लगभग 548 K पर रिएक्टर के कोर के नीचे से प्रवेश करता है और गर्म होता है क्योंकि यह रिएक्टर कोर के माध्यम से लगभग 588 K (315 °C; 599 °F) के तापमान तक ऊपर की ओर बहता है। प्राथमिक शीतलक लूप में उच्च दबाव के कारण उच्च तापमान के बाद भी पानी तरल रहता है, सामान्यतः लगभग 155 बार (इकाई)  (15.0  मेगापास्कल  153 वायुमंडल (यूनिट), 2,250 पीएसआई) PWR में पानी 647 K (374 °C; 705 °F) के तापमान या 22.064 MPa (3200 psi या 218 atm) के दबाव से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये पानी के  महत्वपूर्ण बिंदु (थर्मोडायनामिक्स)  हैं।  सुपरक्रिटिकल वॉटर रिएक्टर (2022 तक) केवल  प्रस्तावित अवधारणा है जिसमें शीतलक कभी भी सुपरक्रिटिकल स्थिति नहीं छोड़ेगा। चूंकि, इसके लिए PWR से भी अधिक दबाव की आवश्यकता होती है और जंग के उद्देश्य का कारण बन सकता है, अब तक ऐसा कोई रिएक्टर नहीं बनाया गया है।

दबावकारक
प्राथमिक सर्किट में दबाव दबावकारक द्वारा बनाए रखा जाता है, अलग बर्तन जो प्राथमिक सर्किट से जुड़ा होता है और आंशिक रूप से पानी से भरा होता है जिसे जलमग्न विद्युत हीटरों द्वारा वांछित दबाव के लिए संतृप्ति तापमान (क्वथनांक) तक गर्म किया जाता है। 155 बार (15.5 MPa) का दबाव प्राप्त करने के लिए,दबावकारक का तापमान 345 °C (653 °F) पर बनाए रखा जाता है, जो 30 का सबकूलिंग मार्जिन (दबावकारक तापमान और रिएक्टर कोर में उच्चतम तापमान के मध्य का अंतर) देता है। डिग्री सेल्सियस (54 डिग्री फारेनहाइट) चूंकि 155 बार पर 345 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक है, तरल पानी चरण परिवर्तन के किनारे पर है। रिएक्टर कूलेंट सिस्टम में थर्मल ट्रांसिएंट्स के परिणाम स्वरूप दबावकारक लिक्विड आवाज में बड़े झूलों का परिणाम होता है, और कुल दबावकारक आवाज  हीटरों को उजागर किए बिना या दबावकारक को खाली किए बिना इन ट्रांसिएंट्स को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राथमिक शीतलक प्रणाली में दबाव के क्षणिक दबाव में तापमान क्षणिक के रूप में प्रकट होते हैं और स्वचालित हीटर और पानी के स्प्रे के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, जो क्रमशः दबावक तापमान को बढ़ाते और कम करते हैं।

पंप
शीतलक को शक्तिशाली पंपों द्वारा प्राथमिक सर्किट के चारों ओर पंप किया जाता है। इन पंपों की प्रति मिनट ~ 100,000 गैलन शीतलक की दर है। रिएक्टर कोर के माध्यम से गर्मी लेने के बाद, प्राथमिक शीतलक भाप जनरेटर में गर्मी को कम दबाव वाले माध्यमिक सर्किट में पानी में स्थानांतरित करता है, द्वितीयक शीतलक को संतृप्त भाप में वाष्पित करता है - अधिकांश डिजाइनों में 6.2 एमपीए (60 एटीएम, 900 पीएसआईए), 275 °C (530 °F) — भाप टर्बाइन में उपयोग के लिए ठंडे  किए गए प्राथमिक शीतलक को फिर से गर्म करने के लिए रिएक्टर पोत में लौटा दिया जाता है।

मॉडरेटर
परमाणु ईंधन के साथ बातचीत करने और श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए PWR में न्यूट्रॉन को पानी में हल्के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कई टकरावों से निकलने की प्रक्रिया में गति कम करके शीतलक पानी को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का यह "मॉडरेटिंग" अत्यधिक होगा जब पानी अधिक घना होगा (अधिक टकराव होगा)। मंदक के रूप में पानी का उपयोग PWRs की महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से पानी का विस्तार हो सकता है, पानी के अणुओं के मध्य अधिक 'अंतराल' दे सकता है और तापीयकरण की संभावना को कम कर सकता है - जिससे न्यूट्रॉन की सीमा कम हो जाती है और इसलिए रिएक्टर में प्रतिक्रिया शीलता को कम करते हैं। इसलिए, यदि प्रतिक्रियाशीलता सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, तो न्यूट्रॉन के कम मॉडरेशन के कारण श्रृंखला प्रतिक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे कम गर्मी उत्पन्न होगी। प्रतिक्रियाशीलता के नकारात्मक तापमान गुणांक  के रूप में जाना जाने वाला यह गुण, PWR रिएक्टरों को बहुत स्थिर बनाता है। इस प्रक्रिया को 'स्व-विनियमन' के रूप में संदर्भित किया जाता है, अर्थात शीतलक जितना अधिक गर्म होता है, संयंत्र उतना ही कम प्रतिक्रियाशील होता है, क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को बंद कर देता है और इसके विपरीत इस प्रकार संयंत्र नियंत्रण छड़ों की स्थिति द्वारा निर्धारित तापमान के आसपास स्वयं को नियंत्रित करता है।

इसके विपरीत, चेरनोबिल में उपयोग किए गए आरबीएमके  रिएक्टर डिजाइन, जो पानी के बजाय ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर के रूप में करता है और उबलते पानी को शीतलक के रूप में उपयोग करता है, में प्रतिक्रियाशीलता का बड़ा सकारात्मक थर्मल गुणांक होता है जो शीतलक पानी के तापमान में वृद्धि होने पर गर्मी उत्पादन को बढ़ाता है। यह आरबीएमके डिजाइन को दबाव वाले जल रिएक्टरों की तुलना में कम स्थिर बनाता है। मॉडरेटर के रूप में काम करते समय न्यूट्रॉन को धीमा करने की अपनी संपत्ति के अतिरिक्त, पानी में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की संपत्ति भी होती है, चूंकि कुछ हद तक ,जब शीतलक जल का तापमान बढ़ता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे रिक्तियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार थर्मल न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कम पानी है जो पहले से ही ग्रेफाइट मॉडरेटर द्वारा धीमा कर दिया गया है, जिससे प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि हुई है। इस संपत्ति को प्रतिक्रियाशीलता का   शून्य गुणांक  कहा जाता है, और चेरनोबिल जैसे आरबीएमके रिएक्टर में, शून्य गुणांक सकारात्मक और अधिक बड़ा होता है, जिससे तेजी से संक्रमण होता है। आरबीएमके रिएक्टर की इस डिज़ाइन विशेषता को सामान्यतः   चेरनोबिल आपदा  के कई कारणों में देखा जाता है। भारी पानी में बहुत कम न्यूट्रॉन अवशोषण होता है, इसलिए  भारी पानी के रिएक्टर में एक सकारात्मक शून्य गुणांक होता है, चूंकि  कैंडू रिएक्टर डिजाइन इस उद्देश्य को गैर-समृद्ध, प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके कम करता है; इन रिएक्टरों को कई निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों के साथ डिज़ाइन किया गया है जो आरबीएमके डिज़ाइन में नहीं पाए गए हैं। शीतलक/मॉडरेटर की सम्पूर्ण नुकसान की स्थितियों में (रिएक्टर में जहां भारी पानी शीतलक और मॉडरेटर दोनों होता है) स्वचालित  दौड़ना  होता है, जैसे हल्के पानी रिएक्टर में होता है। इसके अतिरिक्त जब भारी पानी रिएक्टर को आपातकालीन शीतलक के रूप में (साधारण) हल्के पानी की आपूर्ति की जाती है तो कोई क्रांतिक नहीं होता है  बर्नअप के आधार पर, गंभीर दुर्घटना से बचने के लिए  बोरिक एसिड  या अन्य  न्यूट्रॉन जहर  को आपातकालीन शीतलक में सम्मिलित करना होगा।

PWR को कम मॉडरेट स्थिति में बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि पानी की मात्रा में वृद्धि या घनत्व में वृद्धि के लिए जगह है, क्योंकि अगर मॉडरेशन संतृप्ति के निकट था, तो मॉडरेटर / शीतलक के घनत्व में कमी न्यूट्रॉन अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है जबकि मॉडरेशन को केवल थोड़ा कम करना, शून्य गुणांक को सकारात्मक बनाना इसके अतिरिक्त, हल्का पानी वास्तव में भारी पानी की तुलना में न्यूट्रॉन का कुछ सीमा तक मजबूत मॉडरेटर होता है, चूंकि भारी पानी का न्यूट्रॉन अवशोषण बहुत कम होता है। इन दो तथ्यों के कारण, हल्के पानी के रिएक्टरों में अपेक्षाकृत कम मॉडरेटर मात्रा होती है और इसलिए कॉम्पैक्ट कोर होते हैं। अगली पीढ़ी का डिज़ाइन, सुपरक्रिटिकल वॉटर रिएक्टर, और भी कम संचालित है। कम संयमित न्यूट्रॉन ऊर्जा स्पेक्ट्रम 235यू और विशेष रूप से 239पु  के लिए विखंडन अनुपात को खराब करता है, जिसका अर्थ है कि अधिक विखंडनीय नाभिक न्यूट्रॉन अवशोषण पर विखंडन करने में विफल होते हैं और इसके बजाय न्यूट्रॉन को भारी नॉनफ़िसाइल आइसोटोप बनने के लिए कैप्चर करते हैं, एक या अधिक न्यूट्रॉन नष्ट करते हैं और संचय बढ़ाते हैं। भारी ट्रांसयूरानिक एक्टिनाइड्स, जिनमें से कुछ का आधा जीवन लंबा है।

ईंधन
संवर्धन के बाद, यूरेनियम डाइऑक्साइड   समृद्ध यूरेनियम डाइऑक्साइड के कठोर, सिरेमिक छर्रों को बनाने के लिए पाउडर को उच्च तापमान,  सिंटरिंग  भट्टी में निकाल दिया जाता है। बेलनाकार छर्रों को फिर जंग प्रतिरोधी जिरकोनियम धातु मिश्र धातु जिरकोलॉय में पहना जाता है जो गर्मी चालन में सहायता करने और रिसाव का पता लगाने के लिए हीलियम से बैकफिल किया जाता है। जिरकालॉय को इसके यांत्रिक गुणों और कम अवशोषण क्रॉस सेक्शन के कारण चुना जाता है। तैयार ईंधन की छड़ों को ईंधन असेंबलियों में समूहीकृत किया जाता है, जिन्हें ईंधन बंडल कहा जाता है, जिनका उपयोग तब रिएक्टर के कोर के निर्माण के लिए किया जाता है। सामान्य PWR में प्रत्येक 200 से 300 छड़ों की ईंधन असेंबली होती है, और बड़े रिएक्टर में लगभग 150-250 ऐसी असेंबली होती है जिसमें 80-100 टन यूरेनियम होता है। सामान्यतः, ईंधन बंडलों में 14 × 14 से 17 × 17 बंडल वाली ईंधन छड़ें होती हैं।  PWR 900 से 1,600 MWe के ऑर्डर पर उत्पादन करता है। PWR ईंधन बंडल की लंबाई लगभग 4 मीटर है। अधिकांश वाणिज्यिक PWR के लिए ईंधन भरने का चक्र 18-24 महीने का होता है। प्रत्येक ईंधन भरने पर लगभग एक तिहाई कोर को परिवर्तित कर दिया जाता है, चूंकि कुछ और आधुनिक ईंधन भरने वाली योजनाएं ईंधन भरने के समय को कुछ दिनों तक कम कर सकती हैं और कम अवधि में ईंधन भरने की अनुमति दे सकती हैं।

नियंत्रण
PWR में रिएक्टर पावर को भाप के प्रवाह में वृद्धि या कमी के कारण तापमान परिवर्तन की प्रतिक्रियाशीलता प्रतिक्रिया के कारण निम्नलिखित भाप (टरबाइन) की मांग के रूप में देखा जा सकता है। (देखें: नकारात्मक तापमान गुणांक ) वांछित बिंदु पर प्राथमिक प्रणाली के तापमान को बनाए रखने के लिए बोरॉन और कैडमियम नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है। शक्ति कम करने के लिए, ऑपरेटर टरबाइन इनलेट वाल्वों को बंद कर देता है। इससे भाप जनरेटर से कम भाप खींची जा सकेगी। इससे तापमान में प्राथमिक पाश में वृद्धि होती है। उच्च तापमान प्राथमिक रिएक्टर शीतलक पानी के घनत्व को कम करने का कारण बनता है, जिससे उच्च न्यूट्रॉन गति की अनुमति मिलती है, इस प्रकार कम विखंडन और बिजली उत्पादन में कमी आती है। बिजली की इस कमी के परिणामस्वरूप अंततः प्राथमिक प्रणाली का तापमान अपने पिछले स्थिर-अवस्था मूल्य पर लौट आएगा। ऑपरेटर बोरिक एसिड या नियंत्रण छड़ों के आंदोलन के अतिरिक्त स्थिर राज्य ऑपरेटिंग तापमान को नियंत्रित कर सकता है।

100% शक्ति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाशीलता समायोजन, क्योंकि अधिकांश वाणिज्यिक पीडब्ल्यूआर में ईंधन को जला दिया जाता है, सामान्यतः प्राथमिक रिएक्टर शीतलक में भंग बोरिक एसिड की एकाग्रता को अलग करके प्राप्त किया जाता है। बोरॉन आसानी से न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और रिएक्टर कूलेंट में इसकी एकाग्रता को बढ़ाना या घटाना तदनुसार न्यूट्रॉन गतिविधि को प्रभावित करेगा। उच्च दबाव वाले प्राथमिक लूप से पानी निकालने और बोरिक एसिड की अलग-अलग सांद्रता के साथ पानी को वापस इंजेक्ट करने के लिए उच्च दबाव पंपों (सामान्यतः चार्जिंग और लेटडाउन सिस्टम कहा जाता है) से युक्त संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। रिएक्टर नियंत्रण छड़ें, रिएक्टर वेसल हेड के माध्यम से सीधे ईंधन बंडलों में डाली जाती हैं, जिन्हें निम्नलिखित कारणों से स्थानांतरित किया जाता है: रिएक्टर को प्रारम्भ करने के लिए ,रिएक्टर में प्राथमिक परमाणु प्रतिक्रियाओं को बंद करने के लिए, अल्पावधि ट्रांज़िएंट्स को समायोजित करने के लिए, जैसे परिवर्तन टरबाइन पर लोड करने के लिए ,

परमाणु ज़हर सूची की भरपाई करने और परमाणु ईंधन की कमी की भरपाई के लिए नियंत्रण छड़ का भी उपयोग किया जा सकता है। चूंकि, प्राथमिक शीतलक बोरिक एसिड एकाग्रता को परिवर्तित करके इन प्रभावों को सामान्यतः समायोजित किया जाता है।

इसके विपरीत, BWR के पास रिएक्टर शीतलक में कोई बोरॉन नहीं है और रिएक्टर शीतलक प्रवाह दर को समायोजित करके रिएक्टर शक्ति को नियंत्रित करता है।

लाभ
तापमान बढ़ने पर कम बिजली उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के कारण पीडब्लूआर रिएक्टर बहुत स्थिर होते हैं; यह रिएक्टर को स्थिरता के दृष्टिकोण से संचालित करना आसान बनाता है।

PWR टर्बाइन साइकिल लूप प्राथमिक लूप से अलग होता है, इसलिए सेकेंडरी लूप में पानी रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित नहीं होता है।

प्राथमिक परमाणु प्रतिक्रिया को तत्काल रोकने के लिए ऑफसाइट पावर खो जाने की स्थिति में PWR निष्क्रिय रूप से रिएक्टर को खंगाल सकते हैं। नियंत्रण छड़ें विद्युत चुम्बकों द्वारा पकड़ी जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण द्वारा गिरती हैं जब करंट खो जाता है; पूर्ण सम्मिलन प्राथमिक परमाणु प्रतिक्रिया को सुरक्षित रूप से बंद कर देता है।

PWR प्रौद्योगिकी परमाणु नौसेना विकसित करने की मांग करने वाले राष्ट्रों द्वारा समर्थित है; कॉम्पैक्ट रिएक्टर परमाणु जलयानों और अन्य परमाणु जहाजों में अच्छी तरह से फिट होते हैं।

PWR विश्व स्तर पर सबसे अधिक नियुक्त प्रकार के रिएक्टर हैं, जो नए संयंत्रों और उपस्थित संयंत्रों के पुर्जों के आपूर्तिकर्ताओं की विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देते हैं। अपने संचालन के लंबे अनुभव के कारण वे परमाणु ऊर्जा में उपस्थित परिपक्व प्रौद्योगिकी के सबसे निकट हैं।

PWR - प्रकार के आधार पर - एमओएक्स-ईंधन या रूसी रीमिक्स ईंधन  से भरा जा सकता है (जिसमें कम   और उच्च  (आंशिक रूप से) बंद   परमाणु ईंधन चक्र  के लिए अनुमति देने वाले "नियमित" U/Pu MOX- ईंधन की तुलना में U सामग्री

पानी गैर विषैले, पारदर्शी, रासायनिक रूप से गैर-प्रतिक्रियाशील (जैसे  NaK  के साथ तुलना करके) शीतलक है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है जो दृश्य निरीक्षण और रखरखाव को आसान बनाता है। भारी पानी या  परमाणु ग्रेफाइट  के विपरीत प्राप्त करना भी आसान और सस्ता है

प्राकृतिक यूरेनियम पर चलने वाले रिएक्टरों की तुलना में, पीडब्ल्यूआर अपेक्षाकृत उच्च बर्नअप प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट PWR  प्रत्येक 18-24 महीनों में अपने ईंधन भार के एक चौथाई से एक तिहाई का आदान-प्रदान करेगा और रखरखाव और निरीक्षण करेगा, जिसके लिए इस विंडो के लिए निर्धारित रिएक्टर को बंद करने की आवश्यकता है। जबकि प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले रिएक्टर की तुलना में उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट अधिक  यूरेनियम अयस्क  की खपत होती है, खर्च किए गए ईंधन की मात्रा कम यूरेनियम के संतुलन के साथ कम होती है जिसका रेडियोलॉजिकल भय प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कम होता है।

नुकसान
उच्च तापमान पर तरल बने रहने के लिए शीतलक के पानी पर अत्यधिक दबाव होना चाहिए। इसके लिए उच्च शक्ति वाले पाइपिंग और भारी दबाव पोत की आवश्यकता होती है और इसलिए निर्माण लागत बढ़ जाती है। उच्च दबाव शीतलक के नुकसान की दुर्घटना के परिणामों को बढ़ा सकता है। रिएक्टर प्रेशर वेसल डक्टाइल स्टील से निर्मित होता है लेकिन, जैसा कि प्लांट संचालित होता है, रिएक्टर से न्यूट्रॉन फ्लक्स इस स्टील को कम डक्टाइल बनने का कारण बनता है। अंतता स्टील का लचीलापन  लागू बॉयलर और दबाव पोत मानकों द्वारा निर्धारित सीमा तक पहुंच जाएगी, और दबाव वाले पोत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह व्यावहारिक या आर्थिक नहीं हो सकता है,इसलिए पौधे का जीवन निर्धारित करता है।

रिएक्टर कूलेंट पंप, प्रेशराइज़र और स्टीम जनरेटर जैसे अतिरिक्त उच्च दबाव वाले घटकों की भी आवश्यकता होती है। इससे PWR बिजली संयंत्र की पूंजीगत लागत और जटिलता भी बढ़ जाती है।

बोरिक एसिड के साथ उच्च तापमान जल शीतलक कार्बन स्टील  (लेकिन  स्टेनलेस स्टील  नहीं) के लिए संक्षारक है; यह रेडियोधर्मी जंग उत्पादों को प्राथमिक शीतलक पाश में फैलाने का कारण बन सकता है। यह न केवल रिएक्टर के जीवनकाल को सीमित करता है, बल्कि सिस्टम जो जंग उत्पादों को फ़िल्टर करते हैं और बोरिक एसिड एकाग्रता को समायोजित करते हैं, रिएक्टर की समग्र लागत और विकिरण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। उदाहरण में, इसके परिणामस्वरूप रॉड ड्राइव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए गंभीर क्षरण हुआ है जब बोरिक एसिड समाधान तंत्र और प्राथमिक प्रणाली के मध्य सील के माध्यम से लीक हो गया था।

दबाव वाले पानी रिएक्टर के प्राथमिक शीतलक लूप को बोरॉन के साथ लोड करने की आवश्यकता के कारण, पानी में अवांछित रेडियोधर्मी माध्यमिक ट्रिटियम उत्पादन समान शक्ति के उबलते पानी रिएक्टरों की तुलना में 25 गुना अधिक होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन मॉडरेटिंग तत्व की अनुपस्थिति होती है। शीतलक पाश ट्रिटियम बोरॉन -10 परमाणु के नाभिक में  तेज़ न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा बनाया जाता है जो बाद में लिथियम -7 और ट्रिटियम परमाणु में विभाजित हो जाता है। दाबित जल रिएक्टर सामान्य प्रचालन के भाग के रूप में वार्षिक रूप से पर्यावरण में कई सौ  क्यूरी (इकाई) ट्रिटियम का उत्सर्जन करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम केवल 0.7% यूरेनियम-235 है, थर्मल रिएक्टरों के लिए आवश्यक आइसोटोप इससे यूरेनियम ईंधन को समृद्ध करना आवश्यक हो जाता है, जिससे ईंधन उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है। प्राकृतिक यूरेनियम पर चलने वाले रिएक्टरों की तुलना में, यूरेनियम अयस्क की प्रति यूनिट कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, चूंकि उच्च बर्नअप प्राप्त किया जा सकता है।  परमाणु पुनर्संसाधन प्राकृतिक यूरेनियम और समृद्ध यूरेनियम रिएक्टरों दोनों की ईंधन आपूर्ति को "खिंचाव" कर सकता है, लेकिन वास्तव में केवल हल्के जल रिएक्टरों के लिए अभ्यास किया जाता है जो थोड़े ढंग से समृद्ध ईंधन के साथ खर्च किए गए ईंधन के रूप में काम करते हैं। कैंडू रिएक्टरों में विखंडनीय सामग्री बहुत कम है।

क्योंकि पानी न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है,PWR डिज़ाइन के साथ  फास्ट-न्यूट्रॉन रिएक्टर बनाना संभव नहीं है। कम संयमित जल रिएक्टर चूंकि एकता से अधिक प्रजनन अनुपात प्राप्त कर सकता है, चूंकि इस रिएक्टर डिजाइन के अपने नुकसान हैं। PWR से खर्च किए गए ईंधन में सामान्यतः प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में  विखंडनीय सामग्री  की मात्रा अधिक होती है। परमाणु पुनर्संसाधन के बिना, इस विखंडनीय सामग्री का उपयोग पीडब्ल्यूआर में ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। चूंकि, इसका उपयोग कैंडू में "डुपिक" नामक प्रक्रिया में केवल न्यूनतम पुनर्संसाधन के साथ किया जा सकता है - कैंडू में खर्च किए गए पीडब्लूआर ईंधन का प्रत्यक्ष उपयोग। थर्मल दक्षता ,उबलते पानी के रिएक्टरों की तुलना में अच्छा थर्मल दक्षता, उच्च तापमान गैसों, तरल धातुओं या पिघला हुआ नमक के साथ ठंडा होने वाले उच्च ऑपरेटिंग तापमान वाले रिएक्टरों के मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है।  इसी तरह PWR से ली गई  प्रक्रिया गर्मी  अधिकांश औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्हें 400 डिग्री सेल्सियस (752 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है।

रेडिओलिसिस और कुछ दुर्घटना परिदृश्य जिनमें गर्म भाप और जिरकलॉय क्लैडिंग के मध्य परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है, संभावित दुर्घटना परिदृश्य के रूप में ठंडे पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं जिससे  हाइड्रोजन विस्फोट  हो सकता है।  फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना  के दौरान नियंत्रण भवन को नुकसान पहुँचाने वाला हाइड्रोजन विस्फोट प्रमुख चिंता का विषय था। कुछ रिएक्टरों में उत्प्रेरक पुनः संयोजक होते हैं जो गैर-विस्फोटक फैशन में परिवेशी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करते हैं।

यह भी देखें

 * उबलते पानी का रिएक्टर
 * PWR रिएक्टरों की सूची
 * परमाणु सुरक्षा प्रणाली
 * अप्रैल-1400
 * रोसाटॉम वीवीईआर-1200 (या एईएस-2006)
 * EPR (परमाणु रिएक्टर)
 * वेस्टिंगहाउस एडवांस्ड पैसिव 1000 (AP1000)
 * हुआलोंग वन (या HPR1000)
 * भारतीय आईपीडब्ल्यूआर-900

बाहरी कड़ियाँ

 * Nuclear Science and Engineering at MIT OpenCourseWare.
 * Document archives at the website of the United States Nuclear Regulatory Commission.
 * Operating Principles of a Pressurized Water Reactor (YouTube video).
 * Fuel Consumption of a Pressurized Water Reactor.