गतिशील वोल्टेज बहाली

गतिशील वोल्टेज बहाली (डीवीआर) विद्युत ऊर्जा वितरण में होने वाली वोल्टेज की स्थिति पर काबू पाने की एक विधि है। ये एक समस्या है क्योंकि स्पाइक्स विद्युत की खपत करते है और कुछ उपकरणों की दक्षता को कम कर देते है। डीवीआर वोल्टेज के माध्यम से ऊर्जा बचाता है जो आपूर्ति की जा रही विद्युत के चरण और तरंग-आकार को प्रभावित करता है।

डीवीआर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में स्थिर वीएआर उपकरण सम्मलित होते है, जो श्रृंखला उपकरण होते है जो वोल्टेज स्रोत कन्वर्टर्स (वीएससी) का उपयोग करते है। उत्तरी अमेरिका में इस तरह की पहली प्रणाली 1996 में स्थापित की गई थी - दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में स्थित एक 12.47 kV प्रणाली है।

कार्यवाही
गतिशील वोल्टेज बहाली का मूल सिद्धांत लोड साइड वोल्टेज को वांछित आयाम और तरंग में बहाल करने के लिए आवश्यक परिमाण और आवृत्ति के वोल्टेज को लगाना होता है। सामान्यतः, गतिशील वोल्टेज बहाली के लिए उपकरण पल्स-चौड़ाई संशोधित (पीडब्लूएम) इन्वर्टर संरचना में थाइरिस्टर्स, (जीटीओ) सॉलिड स्टेट रिले इलेक्ट्रॉनिक स्विच बंद कर देते है। डीवीआर लोड पक्ष पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रित वास्तविक और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित करता है। दूसरे शब्दों में, डीवीआर एक सॉलिड स्टेट डीसी टू एसी स्विचिंग पॉवर कन्वर्टर है जो श्रृंखला में तीन-चरण एसी आउटपुट वोल्टेज के एक सेट को लगाता है और वितरण और संचरण लाइन वोल्टेज के साथ जोड़ता है।

वोल्टेज का स्रोत प्रतिक्रियाशील विद्युत की मांग के लिए रूपांतरण प्रक्रिया और वास्तविक विद्युत की मांग के लिए एक ऊर्जा स्रोत होता है। डीवीआर के डिजाइन और निर्माता के अनुसार ऊर्जा स्रोत भिन्न हो सकते है, लेकिन डीसी संधारित्र और रेक्टीफायर के माध्यम से बैटरी अधिकांशतः उपयोग की जाती है। ऊर्जा स्रोत सामान्यतः डीसी इनपुट टर्मिनल के माध्यम से डीवीआर से जुड़ा होता है।

वोल्टेज के आयाम और चरण कोण परिवर्तनशील होते है, जिससे गतिशील वोल्टेज रिस्टोरर और वितरण प्रणाली के बीच वास्तविक और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा विनिमय के नियंत्रण की अनुमति मिलती है। चूंकि डीवीआर और वितरण प्रणाली के बीच प्रतिक्रियाशील ऊर्जा विनिमय डीवीआर द्वारा एसी निष्क्रिय प्रतिक्रियाशील घटकों के बिना आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है।

समान उपकरण
डीवीआर पवन टरबाइन जेनरेटर में लो वोल्टेज राइड थ्रू (एलवीआरटी) क्षमता प्रणाली के रूप में तकनीकी रूप से समान दृष्टिकोण का उपयोग करते है। गतिशील प्रतिक्रिया विशेषताओं, विशेष रूप से आपूर्ति की गई डीवीआर के लिए, एलवीआरटी टर्बाइनों के समान होते है। इनवर्टर में एकीकृत गेट-कम्यूटेटेड थाइरिस्टर (आईजीसीटी) तकनीक का उपयोग करके दोनों प्रकार के उपकरणों में चालन हानि को अधिकांशतः कम किया जाता है।

अनुप्रयोग
व्यावहारिक रूप से, डीवीआर प्रणाली नाममात्र वोल्टेज का 50% तक लगा सकता है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए (0.1 सेकंड तक) कर सकता है। चूँकि, अधिकांश वोल्टेज सैग्स 50 प्रतिशत से बहुत कम होते है, इसलिए यह सामान्यतः कोई समस्या नहीं होती है।

डीवीआर वोल्टेज में वृद्धि, वोल्टेज असंतुलन और अन्य तरंग विकृतियों के हानिकारक प्रभावों को भी कम कर सकते है।

कमियां
डीवीआर अवांछित विद्युत गुणवत्ता समस्या के अधीन अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा समाधान प्रदान कर सकते है। चूंकि, वे सामान्यतः उन प्रणालियों में उपयोग नहीं किए जाते है जो लंबे समय तक प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की कमी (जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज की स्थिति होती है) और उन प्रणालियों में होती है जो वोल्टेज पतन के लिए कमजोर होते है। क्योंकि डीवीआर उपयुक्त आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखते है, ऐसी प्रणालियों में जहां प्रारंभिक वोल्टेज की स्थिति उपस्तिथ होती है, वे वास्तव में पतन को रोकने के लिए और अधिक कठिन बनाते है और यहां तक ​​कि कैस्केडिंग रुकावट भी उत्पन्न करते है।

इसलिए, डीवीआर लागू करते समय, लोड की प्रकृति पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है जिसकी वोल्टेज आपूर्ति सुरक्षित की जाती है, साथ ही संचरण प्रणाली जो लोड की वोल्टेज-प्रतिक्रिया में परिवर्तन को सहन करता है। प्रणाली को डीवीआर सहित, वोल्टेज पतन और कैस्केडिंग रुकावटों से बचाने के लिए स्थानीय तेजी से प्रतिक्रियाशील आपूर्ति स्रोत प्रदान करना आवश्यक होता है।

एसएसएससी और डीवीआर
स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसाटर का समकक्ष डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेटर (डीवीआर) होता है। यद्यपि दोनों का उपयोग श्रृंखला वोल्टेज क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है, उनके संचालन सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न होते है। स्टैटिक सिंक्रोनस श्रृंखला कपैसिटर संचरण के साथ सीरीज में एक बैलेंस वोल्टेज होता है। दूसरी ओर, डीवीआर विभिन्न चरणों के आपूर्ति वोल्टेज में असंतुलन की भरपाई करता है। इसके अतिरिक्त, डीवीआर सामान्यतः डीसी ऊर्जा भंडारण के माध्यम से सक्रिय ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण प्रदायक पर स्थापित होता है और आवश्यक प्रतिक्रियाशील ऊर्जा डीसी भंडारण के किसी भी माध्यम के बिना आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है।

यह भी देखें

 * विद्युत की गुणवत्ता
 * वोल्टेज शिथिलता
 * स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसाटर

बाहरी संबंध

 * Dynamic Series Voltage Restoration for Sensitive Loads in Unbalanced Power Systems
 * Dynamic Voltage Restorer and Its application at LV & MV Level