परिवर्तनीय शीतलक प्रवाह

परिवर्तनीय शीतलक बहाव (वीआरएफ), जिसे परिवर्तनीय शीतलक आयतन (वीआरवी) के रूप में भी जाना जाता है, 1982 में डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आविष्कार की गई एचवीएसी तकनीक है। डक्टलेस मिनीस्प्लिट्स की तरह, वीआरएफ शीतलक को ठंडा और गर्म करने के माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। यह शीतलक एक या एक से अत्यधिक संघनक इकाइयों (जो बाहर या घर के अंदर, पानी या हवा से ठंडा हो सकता है) द्वारा वातानुकूलित होता है, और इमारत के भीतर कई भीतरी इकाइयों में परिचालित होता है। पारंपरिक चिलर-आधारित प्रणालियों के विपरीत वीआरएफ प्रणालियां, अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में अलग-अलग डिग्री के शीतलन की अनुमति देती हैं (क्योंकि कोई बड़े एयर हैंडलर नहीं हैं, केवल छोटी इनडोर इकाइयां हैं), दक्षता को प्रभावित किए बिना गर्मी वसूली विन्यास में गर्म पानी की आपूर्ति कर सकती हैं, और अतिरिक्त उपकरणों के बिना सर्दियों के दौरान हीटिंग मोड (हीट पंप) पर स्विच करें, जो सभी कम ऊर्जा खपत की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा, एयर हैंडलर और बड़े नलिकाओं का उपयोग नहीं किया जाता है जो एक गिराई गई छत के ऊपर की ऊंचाई को कम कर सकते हैं और साथ ही संरचनात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं क्योंकि वीआरएफ नलिकाओं के बजाय रेफ्रिजरेंट पाइपों के लिए छोटे प्रवेश का उपयोग करता है।

विवरण
वीआरएफ को आमतौर पर एक एयर कंडीशनर इन्वर्टर के साथ स्थापित किया जाता है जो चर मोटर गति का समर्थन करने के लिए कंप्रेसर में एक इन्वर्टर कंप्रेसर जोड़ता है और इस प्रकार वेरिएबल रेफ्रिजरेंट प्रवाह केवल ऑन/ऑफ ऑपरेशन करने के बजाय होता है। अलग-अलग गति से संचालन करके, वीआरएफ इकाइयां केवल आवश्यक दर पर काम करती हैं जिससे लोड स्थितियों में पर्याप्त ऊर्जा बचत की अनुमति मिलती है। हीट रिकवरी वीआरएफ तकनीक व्यक्तिगत इनडोर इकाइयों को आवश्यकतानुसार गर्म या ठंडा करने की अनुमति देती है, जबकि गैस कंप्रेसर लोड आंतरिक गर्मी वसूली से लाभान्वित होता है। तुलनीय एकात्मक उपकरण पर 55% तक की ऊर्जा बचत की भविष्यवाणी की जाती है। इसके परिणामस्वरूप भवन के रहने वालों द्वारा भवन के आंतरिक तापमान पर अधिक नियंत्रण होता है। वीआरएफ के डीसी इन्वर्टर कंप्रेशर्स की कम स्टार्ट-अप पावर और उनकी निहित डीसी पावर आवश्यकताएं भी वीआरएफ सोलर_एयर_कंडीशनिंग|सौर-संचालित ताप पंपों को डीसी-प्रदान करने वाले सौर पैनलों का उपयोग करके चलाने की अनुमति देती हैं।

वीआरएफ दो सिस्टम स्वरूपों में आते हैं, दो पाइप और तीन पाइप सिस्टम। एक हीट पंप दो पाइप सिस्टम में सभी जोन या तो सभी कूलिंग में या सभी हीटिंग में होने चाहिए। हीट रिकवरी (एचआर) सिस्टम में दूसरों को ठंडा करने के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों को एक साथ गर्म करने की क्षमता होती है; यह आमतौर पर तीन पाइप डिजाइन के माध्यम से किया जाता है, मित्सुबिशी, कैरियर और एलजी के अपवाद के साथ, जिनके सिस्टम दो पाइप सिस्टम के साथ एक शाखा सर्किट (बीसी) नियंत्रक का उपयोग करके व्यक्तिगत इनडोर बाष्पीकरण क्षेत्र में ऐसा करने में सक्षम हैं। इस मामले में शीतलन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से निकाली गई गर्मी को गर्म करने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। यह संभव हो गया है क्योंकि हीटिंग यूनिट एक कंडेनसर के रूप में कार्य कर रही है, उप-ठंडा तरल को ठंडा करने के लिए उपयोग की जा रही लाइन में वापस प्रदान करती है। जबकि हीट रिकवरी सिस्टम की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, यह एक इमारत के बेहतर ज़ोन वाले थर्मल नियंत्रण और समग्र रूप से अधिक क्षमता की अनुमति देता है। हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम में, कुछ इनडोर इकाइयाँ कूलिंग मोड में हो सकती हैं जबकि अन्य हीटिंग मोड में होती हैं, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। यदि किसी सिस्टम के कूलिंग मोड में प्रदर्शन का गुणांक 3 है, और हीटिंग मोड में प्रदर्शन का गुणांक 4 है, तो हीट रिकवरी प्रदर्शन 7 से अधिक तक पहुंच सकता है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि कूलिंग और हीटिंग की मांग का यह संतुलन अक्सर होगा। परिदृश्य होने पर साल भर में ऊर्जा दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है। वीआरएफ सिस्टम एयर या वाटर कूल्ड हो सकते हैं। अगर हवा ठंडी होती है, तो वीआरएफ संघनक इकाइयाँ बाहरी हवा के संपर्क में आती हैं और बाहर हो सकती हैं, और संघनक इकाइयाँ बड़े रेफ्रिजरेटर के आकार की होती हैं, क्योंकि उनमें एक बड़ा कंडेनसर (हीट एक्सचेंजर) होता है, जिसमें गर्मी को स्थानांतरित करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। आसपास की हवा, क्योंकि हवा में उच्च ताप क्षमता नहीं होती है और एक कम घनत्व, वॉल्यूमेट्रिक तापीय क्षमता और तापीय चालकता है, जिससे गर्मी को एक बार में बड़ी मात्रा में वायु मात्रा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पानी ठंडा होता है, तो संघनक इकाइयों को घर के अंदर रखा जाता है और बहुत छोटा होता है और एक बंद प्रकार या सर्किट कूलिंग टॉवर या ड्राई कूलर द्वारा पानी से ठंडा किया जाता है।

जापान
1980 के दशक से जापान में VRF सिस्टम का उपयोग किया जाता रहा है। 2007 तक, जापान में, वीआरएफ का उपयोग मध्यम आकार के 50% कार्यालय भवनों (70,000 फ़ीट तक) में किया जाता था2 या 6,500 मी2) और 33% बड़े व्यावसायिक भवन (70,000 फ़ीट से अधिक2 या 6,500 मी2). Daikin, एक जापानी कंपनी, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम सिस्टम्स की आविष्कारक है (या Daikin एयर कंडीशनिंग द्वारा VRV, अन्य निर्माताओं ने इसे VRF के रूप में रीमार्केट किया क्योंकि VRV एक ट्रेडमार्क है)।

गृह स्वचालन एकीकरण
समर्पित गेटवे हैं जो केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी के लिए वीआरएफ को घर स्वचालन  और बिल्डिंग ऑटोमेशन (बीएमएस) नियंत्रकों से जोड़ते हैं। इसके अलावा, ऐसे गेटवे समाधान एक सरल और मैत्रीपूर्ण उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को शामिल करते हुए इंटरनेट पर सभी एचवीएसी इनडोर इकाइयों के रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन प्रदान करने में सक्षम हैं।

प्राथमिक निर्माता
जापान:
 * डाइकिन
 * PANASONIC
 * मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज
 * द्रोह (फुजित्सु जनरल)
 * Hitachi (अब जॉनसन नियंत्रण (एयर कंडीशनिंग) (जेसीआई-हिताची)
 * मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक
 * Finpower Aircon LLC
 * तोशीबा
 * यानमार (गैस हीट पंप)
 * तीव्र निगम (पूर्व)
 * सान्यो (अब पैनासोनिक)
 * तोशिबा कैरियर (पूर्व एयर कंडीशनिंग और हीटिंग इंटरनेशनल (एएचआई) (एएचआई-कैरियर/तोशिबा) (तोशिबा-कैरियर) (2018 तक, ऐसा लगता है कि संयुक्त उद्यम टूट गया है, क्योंकि कैरियर अब अपने स्वयं के वीआरएफ सिस्टम का निर्माण करता है और तोशिबा की वेबसाइटें अब अपने उत्पाद छवियों में कैरियर लोगो नहीं दिखाती हैं (जो कैरियर के कुछ मामलों में नहीं है) इमेजिस  ) और वेब पेज, और AHI-Carrier(Toshiba) वेबसाइट 2016 से अपडेट नहीं की गई है)

कोरिया:
 * एलजी
 * SAMSUNG

भारत:
 * ब्लू स्टार (कंपनी)
 * गोद
 * एसबी कूलिंग कॉर्पोरेशन (चिलर निर्माता)

इटली:
 * इनोवा एसआरएल

संयुक्त राज्य अमेरिका:
 * यह समय है
 * इनोवायर
 * वाहक निगम | कैरियर (तोशिबा द्वारा निर्मित)
 * यॉर्क इंटरनेशनल (हिताची द्वारा निर्मित)
 * आँसू (पहले सैमसंग द्वारा निर्मित, अब मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई)
 * लेनोक्स इंटरनेशनल
 * अफका समूह (अमेरिकन प्रो)
 * सीआईएसी (वाहक)

फ्रांस:
 * एयरवेल

चीन/अन्य:
 * एक्सोन
 * ग्री इलेक्ट्रिक
 * Tosot
 * Haier
 * Hisense
 * आविष्कारक
 * माइडिया (कंपनी)
 * उज्ज्वल (एसी कंपनी)
 * डेकोन
 * अल्ककट
 * चिगो
 * Ecox
 * रॉबर्ट बॉश GmbH (Mida द्वारा बनाया गया )