अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग

अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग का मतलब आम तौर पर वह अवधि है जिसके लिए एक निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली एक मानक अग्नि परीक्षण का सामना कर सकती है। इसे केवल समय की माप के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, या इसमें अन्य मानदंड शामिल हो सकते हैं, जिसमें उद्देश्य के लिए कार्यक्षमता या उपयुक्तता का प्रमाण शामिल हो सकता है।

सामान्य रेटिंग सिस्टम
निम्नलिखित सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समय/तापमान वक्रों को दर्शाता है:

अंतर्राष्ट्रीय अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग
लगभग अनगिनत प्रकार के उत्पादों और प्रणालियों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय विविधताएँ हैं, जिनमें से कुछ के लिए कई परीक्षण आवश्यकताएँ हैं।

कनाडा के निर्माण अनुसंधान संस्थान (राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद का एक हिस्सा और कनाडा के मॉडल बिल्डिंग कोड - एनबीसी के प्रकाशक) को प्लास्टिक पाइप (सामग्री) प्रवेशक (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या संरचनात्मक) के लिए फायरस्टॉप के लिए एक विशेष परीक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कनाडा की सर्दियों में इनडोर और आउटडोर तापमान के बीच संभावित तापमान अंतर के प्रभाव को पर्याप्त रूप से अनुकरण करने के लिए इस एप्लिकेशन के लिए अग्नि सहनशक्ति परीक्षण 50Pa सकारात्मक भट्टी दबाव के तहत चलाया जाना चाहिए। 50Pa दबाव अंतर तक पहुंचने के लिए परीक्षण असेंबली के शीर्ष तरफ सक्शन प्रदान करने के लिए यहां विशेष हुड लगाए जाते हैं। बाद में, 30PSI होज़-स्ट्रीम परीक्षण लागू किया जा सकता है।

आउटडोर स्प्रे धातु निर्माण  विधियों को हाइड्रोकार्बन वक्र के लिए योग्य होना चाहिए, किसी भी जलने से पहले कई पर्यावरणीय परीक्षणों को पारित करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि सामान्य परिचालन वातावरण में आग लगने से पहले एक महत्वपूर्ण सिस्टम घटक को बेकार करने की संभावना को कम किया जा सके।

यदि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थितियाँ संतुष्ट नहीं हैं, तो एक असेंबली अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग के लिए पात्र नहीं हो सकती है।

किसी भी परीक्षण व्यवस्था की जटिलता के बावजूद, जो रेटिंग का कारण बन सकती है, आधार आम तौर पर उत्पाद प्रमाणन है और, सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिस्टिंग और अनुमोदन उपयोग और अनुपालन है। प्रमाणन के बिना परीक्षण और ऐसे इंस्टॉलेशन जो उचित प्रमाणन सूची के साथ मेल नहीं खा सकते हैं, आमतौर पर किसी भी अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकरण (एएचजे) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं जब तक कि यह उस क्षेत्र में न हो जहां उत्पाद प्रमाणन वैकल्पिक है।

रिकॉर्ड सुरक्षा उपकरण के अग्नि प्रतिरोध के लिए परीक्षण
यूएल 72 के अनुसार परीक्षण करने पर निम्नलिखित वर्गीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं।

कक्षा 125 रेटिंग
चुंबकीय मीडिया या हार्ड ड्राइव पर डिजिटल जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा तिजोरियों और वॉल्ट संरचनाओं में यह रेटिंग आवश्यक है। संरक्षित कक्ष के अंदर का तापमान नीचे रखा जाना चाहिए 125 Fनिर्दिष्ट समयावधि के लिए, जैसे कि कक्षा 125-2 घंटे, तक तापमान के साथ 2000 Fतिजोरी के बाहर. तापमान की रीडिंग सुरक्षात्मक संरचना की आंतरिक सतहों पर ली जाती है। तापमान को 125°F से नीचे बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तापमान सीमा से ऊपर डेटा खो जाता है, भले ही मीडिया या हार्ड ड्राइव बरकरार रहे।

कक्षा 150 रेटिंग
यह माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच और अन्य फिल्म-आधारित सूचना भंडारण मीडिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक रेटिंग है। 150°F (65.5°C) से ऊपर की फिल्म गर्मी से विकृत हो जाती है और जानकारी खो जाती है। क्लास 150-2 घंटे की वॉल्ट में तापमान 150°F से कम रखना चाहिए। कम से कम दो घंटे के लिए, तापमान 2,000°F तक। (1,093.3°C) तिजोरी के बाहर।

कक्षा 350 रेटिंग
कागजी दस्तावेज़ों की सुरक्षा के लिए यह रेटिंग आवश्यक है। 350°F (176.7°C) से ऊपर कागज गर्मी से विकृत हो जाता है और जानकारी खो जाती है। क्लास 350-4 घंटे की वॉल्ट में तापमान 350°F से कम रखना चाहिए। कम से कम चार घंटे तक, 2,000°F तक तापमान के साथ। (1,093.3°C) तिजोरी के बाहर।

विभिन्न समय/तापमान वक्र
आमतौर पर, अधिकांश देश आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों के लिए भवन तत्व वक्र का उपयोग करते हैं, जो अधिकांश देशों में लगभग समान है क्योंकि लकड़ी जलाने से यही परिणाम होता है। भवन तत्व वक्र की विशेषता संयुक्त रूप से DIN4102, BS476, ASTM E119, ULC-S101 आदि तक सीमित नहीं है। हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में औद्योगिक सुविधाओं के लिए, एक हाइड्रोकार्बन वक्र (जैसे UL 1709) का उपयोग किया जाता है।, जो अधिक तीव्र तापमान वृद्धि को दर्शाता है। इससे परे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र एक्सपोज़र, ऊपर दिखाए गए हालिया सुरंग वक्रों के अलावा, आईएसओ 22899 जैसे जेट फायर एक्सपोज़र मानक होंगे, जिनका उपयोग वहां किया जाता है जहां उपकरण जेट फायर एक्सपोज़र के अत्यधिक गर्मी और गति प्रभावों के अधीन हो सकते हैं।

सुरंग में आग लगने के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल उद्योग में, तापमान सामान्य इमारत (सेल्यूलोसिक) आग से अधिक हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आग के लिए ईंधन हाइड्रोकार्बन है, जो लकड़ी की तुलना में अधिक गर्म (एएसटीएम ई119 वक्र के ऊपर हाइड्रोकार्बन वक्र की तुलना करें) तेजी से जलता है और आमतौर पर ईंधन भी तेजी से खत्म होता है। सुरंगों के साथ अतिरिक्त जटिलता यह है कि गर्मी उतनी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाती जितनी खुले क्षेत्र में निकल सकती है। इसके बजाय, आग एक संकीर्ण ट्यूब तक ही सीमित होती है, जहां दबाव और गर्मी बनती है और तेजी से फैलती है, जिससे बचने के लिए बहुत कम जगह होती है और कंपार्टमेंटलाइजेशन (अग्नि सुरक्षा) की संभावना कम होती है।

अग्नि रोकने वाली अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग परीक्षण का उदाहरण
एक परीक्षण नमूने के निर्माण में ठोस  के फर्श के एक खंड का मॉकअप शामिल होता है, जिसमें विशिष्ट यांत्रिक और विद्युत उपयोगिता घटकों (पाइप और केबल) के प्रवेशक (यांत्रिक, विद्युत, या संरचनात्मक) फर्श असेंबली होती है। प्रवेश द्वारों के चारों ओर मोर्टार (फ़ायरस्टॉप) लगाया जाता है।

पूर्ण किए गए परीक्षण नमूने को भट्ठी में इस तरह डाला जाता है कि एक तरफ आग लग जाए। परीक्षण तब समाप्त हो जाता है जब आग रुक जाती है और असेंबली से गुजरने वाली गर्मी और धुएं की मात्रा को कम करने में परीक्षण मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है, जब आग प्रवेश कर जाती है तो आग रुक जाती है। यह फायर स्टॉप एफ-रेटिंग निर्धारित करता है। किसी एक स्थान पर परिवेश से ऊपर एक निर्दिष्ट औसत ताप वृद्धि को पार करने के लिए एक प्रवेशकर्ता या नमूने के लिए आवश्यक समय की लंबाई एफटी रेटिंग (आग और तापमान) के लिए अवधि निर्धारित करती है। यदि होज़-स्ट्रीम परीक्षण बाद में पास हो जाता है, तो रेटिंग को एफटीएच रेटिंग (अग्नि, तापमान और होज़-स्ट्रीम) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीनों में से सबसे कम समग्र रेटिंग निर्धारित करता है।

यह भी देखें

 * [[निर्माण कोड]]
 * प्रमाणन सूची
 * निर्माण
 * डॉयचेस इंस्टिट्यूट फर बॉटेक्निक
 * एन 16034
 * एन्दोठेर्मिक
 * अग्नि सुरक्षा
 * अग्निरोधी
 * आग को रोकने वाला
 * फायरस्टॉप तकिया
 * फ़ायरवॉल (निर्माण)
 * स्फूर्तिदायक
 * मोर्टार (फायरस्टॉप)
 * निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा

बाहरी संबंध

 * BAM Berlin
 * Institute for Research in Construction/NRC
 * iBMB TU Braunschweig. Technische Universität Braunschweig.
 * Gütegemeinschaft Brandschutz im Ausbau
 * Fire Retardant Glass - UL9 Certified Fire Resistant glass in USA - 284 °F for 180 minutes