अवमन्दक (प्रवाह)

अवमन्दक (डम्पर) एक वाल्व या प्लेट है जो डक्ट, चिमनी, वीएवी डिब्बा, वायु संचालक या अन्य वायु नियंत्रण उपकरण के अंदर वायु प्रवाह को बंद या नियंत्रित करता है। एक अप्रयुक्त कमरे में केंद्रीय वातानुकूलन (तापन या शीतन) को काटने के लिए, या कमरे के तापमान और जलवायु नियंत्रण के लिए इसे विनियमित करके एक अवमन्दक का उपयोग किया जा सकता है - उदाहरण के लिए आयतन नियंत्रण अवमन्दक के विषय में है। इसका संचालन हस्तचालन या स्वचालित हो सकता है। हस्तचालन अवमन्दक को डक्ट के बाहर एक हस्तक द्वारा प्रारंभ किया जाता है। स्वचालित अवमन्दक का उपयोग निरंतर वायु प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और इसे तापस्थापी या इमारत स्वचालन प्रणाली द्वारा नियंत्रित कर बदले में बिजली या वायवीय मोटरों द्वारा संचालित किया जाता है। स्वचालित या मोटर चालित अवमन्दक को भी परिनालिका द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और हवा के प्रवाह की डिग्री को अंशांकित किया जा सकता है, संभवतः प्रभाव के क्रम में वातानुकूलित हवा के प्रवाह को संशोधित करने के लिए तापस्थापी से अवमन्दक के प्रवर्तक में जाने वाले संकेतों के अनुसार वातावरण नियंत्रण है। चिमनी धूम्रपथ में, मौसम (और पक्षियों और अन्य जानवरों) को बाहर रखने और गर्म या ठंडी हवा को अंदर रखने के लिए एक अवमन्दक धूम्रपथ को बंद कर देता है। यह सामान्यतः गर्मियों में किया जाता है, लेकिन कभी-कभी सर्दियों में उपयोग के बीच भी किया जाता है। कुछ स्थिति में, दहन की दर को नियंत्रित करने में सहायता के लिए अवमन्दक को आंशिक रूप से बंद भी किया जा सकता है। अवमन्दक केवल हाथ से या लकड़ी के पोकर के साथ या कभी-कभी हत्था या आद्रिका से नीचे या बाहर चिपक कर चिमनी तक पहुंच सकता है। लकड़ी से जलने वाले चूल्हे या इसी तरह के उपकरण पर, यह सामान्यतः अनुबंधन प्रणाली की तरह वेंट डक्ट पर एक प्रबंध होता है। अग्नि लगने से पहले अवमन्दक खोलना भूल जाने से घर की आग से नहीं तो धुएँ से घर के भीतरी भाग को गंभीर क्षति हो सकती है।

स्वचालित क्षेत्र अवमन्दक
एक क्षेत्र अवमन्दक (जिसे प्रबलता नियंत्रण अवमन्दक या वीसीडी के रूप में भी जाना जाता है) एक विशिष्ट प्रकार का अवमन्दक है जिसका उपयोग एचवीएसी तापन या शीतलन व्यवस्था में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दक्षता और अधिभोक्ता सुखद में सुधार के लिए, एचवीएसी प्रणाली को सामान्यतः कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक घर में, मुख्य मंजिल को एक तापन क्षेत्र द्वारा परिसेवक किया जा सकता है, जबकि ऊपर के शयनकक्ष दूसरे द्वारा परिसेवक किए जाते हैं। इस तरह, गर्मी को मुख्य रूप से दिन के समय मुख्य मंजिल पर निर्देशित किया जा सकता है, और मुख्य रूप से रात में शयनकक्षों में अनभिगृहीत क्षेत्रों को ठंडा किया जा सकता है।

घरेलू एचवीएसी प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र अवमन्दक सामान्यतः विद्युत संचालित होते हैं। बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, इसके बदले में वैक्यूम या संपीडित वायु का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में, मोटर सामान्यतः यांत्रिक युग्मन के माध्यम से अवमन्दक से संयोजित होती है।

इलेक्ट्रिकल क्षेत्र अवमन्दक के लिए, दो प्रमुख प्रारुप हैं।

एक डिजाइन में, मोटर प्रायः एक छोटी छायांकित-ध्रुव तुल्यकालिक मोटर होती है जिसे एक घूर्णी स्विच के साथ जोड़ा जाता है जो मोटर को दो निष्कर्ष (अवमन्दक    खुला या अवमन्दक बंद) में से किसी एक पर वियोजित कर सकता है। इस तरह,  खुले अवमन्दक  अंतस्थ पर बिजली लगाने से मोटर तब तक चलती है जब तक कि  बंद अवमन्दक  अंतस्थ पर बिजली लगाने के समय अवमन्दक खुला न हो जाए, जिससे मोटर तब तक चलती है जब तक कि अवमन्दक बंद न हो जाए। मोटर सामान्यतः उसी 24 वोल्ट एसी पावर स्रोत से संचालित होती है जिसका उपयोग शेष नियंत्रण प्रणाली के लिए किया जाता है। यह क्षेत्र अवमन्दक को निम्‍न वोल्टता तापस्थापी्स द्वारा सीधे नियंत्रित करने और निम्‍न वोल्टता तारकृत के साथ उत्तेजित करने की अनुमति देता है। क्योंकि सभी अवमन्दक को एक साथ बंद करने से भट्टी या वायु संचालक को हानि हो सकती है, इसलिए अवमन्दक की इस शैली को प्रायः केवल वायुडक्ट के एक भाग को बाधित करने के लिए प्रारुप किया जाता है, उदाहरण के लिए 75%।

विद्युत संयत्र अवमन्दक की एक अन्य शैली स्प्रिंग-प्रतिवर्ती प्रक्रिया और एक छायांकित ध्रुव तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करती है। इस स्थिति में, अवमन्दक सामान्य रूप से स्प्रिंग के बल से खोला जाता है लेकिन मोटर के बल से बंद किया जा सकता है। विद्युत शक्ति को अपसारण से स्प्रिंग फिर से खुल जाती है। अवमन्दक की यह शैली लाभप्रद है क्योंकि यह "विफल रक्ष" है; यदि अवमन्दक पर नियंत्रण विफल हो जाता है, तो अवमन्दक खुल जाता है और हवा को बहने देता है। तथापि, अधिकांश अनुप्रयोगों में  विफल रक्ष  इंगित करता है कि अवमन्दक बिजली के हानि पर बंद हो जाएगा और इस प्रकार धुएं और अग्नि को अन्य क्षेत्रों में प्रसार होने से निवारित करेगा। ये अवमन्दक बंद स्थिति के समायोजन की अनुमति भी दे सकते हैं कि वे केवल अवरोध करे, उदाहरण के लिए, बंद होने पर 75% वायु प्रवाह।

वैक्यूम-संचालित या वायवीय रूप से संचालित क्षेत्र अवमन्दक के लिए, तापस्थापी सामान्यतः दाब या वैक्यूम को प्रारंभ या बंद कर देता है, जिससे स्प्रिंग भारित रबर झिल्ली अवमन्दक को स्थानांतरित करने और सक्रिय करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र अवमन्दक की दूसरी शैली के साथ, ये अवमन्दक बिना किसी शक्ति के आवेदन के स्वचालित रूप से अभाव स्थिति में वापस आ जाते हैं, और अभाव स्थिति सामान्यतः  खुली  होती है, जिससे हवा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र अवमन्दक की दूसरी शैली की तरह, ये अवमन्दक बंद स्थिति के समायोजन की अनुमति दे सकते हैं।

क्षेत्र अवमन्दक को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक परिष्कृत प्रणालियाँ बीएसीनेट या लोनवर्क्स जैसे भवन स्वचालन के कुछ रूपों का उपयोग कर सकते हैं। अवमन्दक पूरी तरह से खुले या पूरी तरह से बंद होने के अलावा अन्य स्थितियों का भी समर्थन कर सकते हैं और सामान्यतः अपनी वर्तमान स्थिति की सूचना करने में सक्षम होते हैं, और प्रायः, हवा का तापमान और आयतन अति अवमन्दक से होकर बहता है।

नियोजित अवमन्दक की शैली के निरपेक्ष, प्रणाली को प्रायः प्रारुप किया जाता है कि जब कोई तापस्थापी हवा के लिए आहवान न करे, तो प्रणाली में सभी अवमन्दक खुल जाते हैं। यह हवा को प्रवाह जारी रखने की अनुमति देता है जबकि तापन अवधि पूरी होने के बाद भट्टी में ऊष्मा विनिमयक ठंडा हो जाता है।

कई भट्टियों/वायु संचालकों की तुलना
एकाधिक, व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित भट्टियों/वायु संचालक्स या एक एकल भट्टी/वायु संचालक और एकाधिक क्षेत्र अवमन्दक का उपयोग करके एकाधिक क्षेत्र परिपालित किए जा सकते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभ और हानि हैं।

एकाधिक भट्टियां/वायु संचालक
लाभ:
 * सरल यांत्रिक और नियंत्रण डिजाइन (एसपीएसटी तापस्थापी)
 * अतिरेक: यदि एक क्षेत्र भट्टी विफल हो जाती है, तो अन्य काम कर सकते हैं

हानि:
 * लागत: क्षेत्र अवमन्दक की तुलना में भट्टी की कीमत बहुत अधिक है
 * बिजली की खपत: परिचालन भट्टियां बिजली ग्रहण करती हैं जबकि एक क्षेत्र अवमन्दक केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में गति के दौरान बिजली ग्रहण करता है (या, कुछ स्थिति में, बहुत कम मात्रा में बिजली बंद होने पर करता है)

क्षेत्र अवमन्दक
लाभ:
 * लागत।
 * बिजली की खपत।

हानि: इन अवमन्दक के लिए वायवीय सक्रियता को प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत सक्रियण की तुलना में वायवीय सक्रियण के लिए क्षेत्र-वर्गीकृत परिनालिका वाल्व प्रदान करना आसान है। ऐसे परिनालिका वाल्वों का भौतिक आकार पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम हो गया है।
 * नए अमेरिकी आवासीय भवन कोडों को अंतश्छद अभिगम पैनल के माध्यम से अवमन्दक तक स्थायी पहुंच की आवश्यकता होती है।
 * क्षेत्र अवमन्दक 100% विश्वसनीय नहीं हैं। मोटर से खुला/मोटर से बंद विद्युतीय संचालित क्षेत्र अवमन्दक की अधिकांश शैलियाँ विफल "सुरक्षित विफल" नहीं हैं (अर्थात, वे खुली स्थिति में विफल नहीं होती हैं)। हालाँकि, क्षेत्र अवमन्दक जो "सामान्य रूप से खुले" प्रकार के होते हैं, विफल-सुरक्षित होते हैं, जिसमें वे खुली स्थिति में विफल होंगे।
 * भट्ठी के लिए कोई अंतर्निहित अतिरेक नहीं। क्षेत्र अवमन्दक वाली एक प्रणाली एकल भट्टी पर निर्भर है। यदि यह विफल रहता है, तो प्रणाली पूरी तरह से अक्षम हो जाती है।
 * केवल कुछ अवमन्दक खुले होने पर कम कुल प्रवाह अक्षम संचालन का कारण बन सकता है।
 * भवन के कुछ भाग के दाबानुकूलन से बचने के लिए आपूर्ति और वापसी डक्ट को अवमन्दक की आवश्यकता होती है।
 * प्रणाली एक प्रारुप के लिए कठिन हो सकता है, जिसके लिए एसपीडीटी तापस्थापी (या रिले) और प्रणाली की दोष की स्थिति का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जिससे सभी क्षेत्र अवमन्दक एक साथ बंद हो जाते हैं।

अग्नि अवमन्दक
अग्नि अवमन्दक सज्जित किए जाते हैं जहां अग्नि नियंत्रण कार्यनीति के भाग के रूप में डक्टवर्क अग्नि विभाग की दीवारों और अग्नि पर्दे से गुजरता है। सामान्य परिस्थितियों में, इन अवमन्दक को संगलनीय कड़ी के माध्यम से खुला रखा जाता है। गर्मी के अधीन होने पर, ये लिंक विभंग हो जाते हैं और अवमन्दक को अभिन्न समापन स्प्रिंग के प्रभाव में बंद करने की अनुमति देते हैं। लिंक अवमन्दक से जुड़े होते हैं जैसे कि अवमन्दक को परीक्षण उद्देश्यों के लिए हस्तचालन रूप से जारी किया जा सकता है। बंद होने की स्थिति में निरीक्षण और पुनर्स्थापन करने के उद्देश्य से आसन्न डक्टवर्क्स में एक प्रवेश द्वार के साथ अवमन्दक प्रदान किया जाता है।

यह भी देखें

 * क्षेत्र वाल्व
 * परिवर्तनीय वायु मात्रा (वीएवी)
 * परीक्षण, समायोजन, संतुलन
 * वायु मिश्रण प्रेरण