ताप पंप और प्रशीतन चक्र

थर्मोडायनामिक ताप पंप चक्र या प्रशीतन चक्र ताप पंप, एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रणालियों के लिए वैचारिक और गणितीय मॉडल हैं। [[गर्मी पंप ]] एक यांत्रिक प्रणाली है जो कम तापमान पर एक स्थान (स्रोत) से उच्च तापमान पर दूसरे स्थान (सिंक या हीट सिंक) तक गर्मी के संचरण की अनुमति देता है। इस प्रकार हीट पंप को हीटर के रूप में माना जा सकता है यदि उद्देश्य हीट सिंक को गर्म करना है (जैसे कि ठंड के दिन घर के अंदर गर्म करना), या रेफ्रिजरेटर या "कूलर" यदि उद्देश्य गर्मी को ठंडा करना है स्रोत (जैसा कि फ्रीजर के सामान्य संचालन में होता है)। किसी भी मामले में, ऑपरेटिंग सिद्धांत समान हैं। ऊष्मा को ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर ले जाया जाता है।

थर्मोडायनामिक चक्र
ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार, ऊष्मा अनायास ठंडे स्थान से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती; इसे प्राप्त करने के लिए यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होती है। एक एयर कंडीशनर को रहने की जगह को ठंडा करने के लिए काम की आवश्यकता होती है, जो अंदर से गर्मी को ठंडा करने (गर्मी स्रोत) से बाहर (हीट सिंक) तक ले जाता है। इसी तरह, एक रेफ्रिजरेटर ठंडे आइसबॉक्स (गर्मी स्रोत) के अंदर से गर्मी को रसोई के गर्म कमरे के तापमान वाली हवा (हीट सिंक) में ले जाता है। एक आदर्श कार्नोट ताप इंजन के परिचालन सिद्धांत को 1824 में निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट द्वारा कार्नोट चक्र का उपयोग करके गणितीय रूप से वर्णित किया गया था। एक आदर्श रेफ्रिजरेटर या ताप पंप को एक आदर्श ताप इंजन के रूप में माना जा सकता है जो रिवर्स कार्नोट चक्र में काम कर रहा है। ताप पंप चक्र और प्रशीतन चक्र को वाष्प संपीड़न, वाष्प अवशोषण, गैस चक्र या स्टर्लिंग चक्र प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वाष्प-संपीड़न चक्र
वाष्प-संपीड़न चक्र का उपयोग कई प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग और अन्य शीतलन अनुप्रयोगों और हीटिंग अनुप्रयोगों के लिए ताप पंप के भीतर भी किया जाता है। दो हीट एक्सचेंजर हैं, एक कंडेनसर (हीट ट्रांसफर) है, जो गर्म है और गर्मी छोड़ता है, और दूसरा बाष्पीकरणकर्ता है, जो ठंडा है और गर्मी स्वीकार करता है। उन अनुप्रयोगों के लिए जिन्हें हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड में काम करने की आवश्यकता होती है, इन दो हीट एक्सचेंजर्स की भूमिकाओं को स्विच करने के लिए एक उलटा वाल्व  का उपयोग किया जाता है।

ऊष्मप्रवैगिकी चक्र की शुरुआत में  शीतल  कम दबाव और कम तापमान वाले वाष्प के रूप में गैस कंप्रेसर में प्रवेश करता है। फिर दबाव बढ़ा दिया जाता है और रेफ्रिजरेंट उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली सुपरहीटेड भाप गैस के रूप में निकलता है। यह गर्म दबाव वाली गैस फिर कंडेनसर (गर्मी हस्तांतरण) से गुजरती है जहां यह ठंडा होने पर आसपास के वातावरण में गर्मी छोड़ती है और पूरी तरह से संघनित हो जाती है। ठंडा उच्च दबाव वाला तरल आगे थर्मल विस्तार वाल्व (थ्रॉटल वाल्व) से गुजरता है जो दबाव को अचानक कम कर देता है जिससे तापमान में नाटकीय रूप से गिरावट आती है। तरल और वाष्प का ठंडा कम दबाव वाला मिश्रण बाष्पीकरणकर्ता के माध्यम से आगे बढ़ता है जहां यह पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है क्योंकि यह चक्र को फिर से शुरू करने के लिए कम दबाव वाले कम तापमान वाली गैस के रूप में कंप्रेसर में लौटने से पहले परिवेश से गर्मी स्वीकार करता है। निश्चित ऑपरेटिंग तापमान वाले कुछ सरल अनुप्रयोग, जैसे घरेलू रेफ़्रिजरेटर, एक निश्चित गति कंप्रेसर और निश्चित एपर्चर विस्तार वाल्व का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अनुप्रयोग जिन्हें बहुत भिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शन के उच्च गुणांक पर काम करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हीट पंप के मामले में होता है, जहां बाहरी तापमान और आंतरिक गर्मी की मांग मौसम के अनुसार काफी भिन्न होती है, आमतौर पर इसे नियंत्रित करने के लिए एक चर गति इन्वर्टर कंप्रेसर और एक समायोज्य विस्तार वाल्व का उपयोग किया जाता है। चक्र का दबाव अधिक सटीकता से।

उपरोक्त चर्चा आदर्श वाष्प-संपीड़न प्रशीतन चक्र पर आधारित है और सिस्टम में घर्षण दबाव ड्रॉप, रेफ्रिजरेंट वाष्प के संपीड़न के दौरान मामूली थर्मोडायनामिक उत्क्रमण, या आदर्श गैस | गैर-आदर्श गैस जैसे वास्तविक दुनिया के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखती है। व्यवहार (यदि कोई हो)।

वाष्प अवशोषण चक्र
बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में, जल-अमोनिया प्रणालियों का उपयोग करके वाष्प अवशोषण चक्र लोकप्रिय था और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन वाष्प संपीड़न चक्र के विकास के बाद, प्रदर्शन के कम गुणांक (लगभग एक) के कारण इसका महत्व बहुत कम हो गया। वाष्प संपीड़न चक्र का पांचवां हिस्सा)। आजकल, वाष्प अवशोषण चक्र का उपयोग केवल वहीं किया जाता है जहां बिजली की तुलना में गर्मी अधिक आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट गर्मी, सौर तापीय कलेक्टर द्वारा सौर तापीय ऊर्जा, या मनोरंजक वाहनों में प्रोपेन#रेफ्रिजरेंट|ऑफ-द-ग्रिड प्रशीतन।

अवशोषण चक्र संपीड़न चक्र के समान है, लेकिन रेफ्रिजरेंट वाष्प के आंशिक दबाव पर निर्भर करता है। अवशोषण प्रणाली में, कंप्रेसर को एक अवशोषक और एक जनरेटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अवशोषक रेफ्रिजरेंट को एक उपयुक्त तरल (पतला घोल) में घोल देता है और इसलिए पतला घोल एक मजबूत घोल बन जाता है। जनरेटर में गर्मी बढ़ने पर तापमान बढ़ जाता है और इसके साथ ही मजबूत घोल से रेफ्रिजरेंट वाष्प का आंशिक दबाव निकल जाता है। हालाँकि, जनरेटर को एक ऊष्मा स्रोत की आवश्यकता होती है, जो तब तक ऊर्जा की खपत करेगा जब तक कि अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग न किया जाए। अवशोषण रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेंट और अवशोषक के उपयुक्त संयोजन का उपयोग किया जाता है। सबसे आम संयोजन अमोनिया (रेफ्रिजरेंट) और पानी (शोषक), और पानी (रेफ्रिजरेंट) और लिथियम ब्रोमाइड (शोषक) हैं।

अवशोषण प्रशीतन प्रणाली को जीवाश्म ईंधन (जैसे, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, आदि) या नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे, अपशिष्ट गर्मी | अपशिष्ट-गर्मी वसूली, बायोमास दहन, या सौर ऊर्जा) के दहन द्वारा संचालित किया जा सकता है।

गैस चक्र
जब कार्यशील तरल पदार्थ एक गैस है जो संपीड़ित और विस्तारित होती है लेकिन चरण नहीं बदलती है, तो प्रशीतन चक्र को गैस चक्र कहा जाता है। वायु प्रायः यह कार्यशील तरल पदार्थ है। चूंकि गैस चक्र में कोई संक्षेपण और वाष्पीकरण नहीं होता है, वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेनसर और बाष्पीकरणकर्ता से संबंधित घटक गर्म और ठंडे गैस-से-गैस उष्मा का आदान प्रदान करने वाला ्स होते हैं।

दिए गए अत्यधिक तापमान के लिए, गैस चक्र वाष्प संपीड़न चक्र की तुलना में कम कुशल हो सकता है क्योंकि गैस चक्र रिवर्स रैंकिन चक्र के बजाय रिवर्स ब्रेटन चक्र पर काम करता है। इस प्रकार, कार्यशील द्रव कभी भी स्थिर तापमान पर गर्मी प्राप्त या अस्वीकार नहीं करता है। गैस चक्र में, प्रशीतन प्रभाव गैस की विशिष्ट ऊष्मा और निम्न तापमान पक्ष में गैस के तापमान में वृद्धि के उत्पाद के बराबर होता है। इसलिए, समान शीतलन भार के लिए, गैस प्रशीतन चक्र मशीनों को बड़े द्रव्यमान प्रवाह दर की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनका आकार बढ़ जाता है।

उनकी कम दक्षता और बड़ी मात्रा के कारण, वायु चक्र कूलर अक्सर स्थलीय प्रशीतन में लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, गैस टरबाइन-संचालित जेट विमानों पर वायु चक्र मशीन बहुत आम है क्योंकि संपीड़ित हवा इंजन के कंप्रेसर अनुभागों से आसानी से उपलब्ध होती है। इन जेट विमानों की शीतलन और वेंटिलेशन इकाइयाँ विमान के केबिन को गर्म करने और दबाव डालने के उद्देश्य से भी काम करती हैं।

स्टर्लिंग इंजन
स्टर्लिंग चक्र ऊष्मा इंजन को विपरीत दिशा में (अर्थात ताप पंप, या रेफ्रिजरेटर) ऊष्मा स्थानांतरण को चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा इनपुट का उपयोग करके विपरीत दिशा में चलाया जा सकता है। ऐसे उपकरणों के लिए कई डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। ऐसे कई सेटअपों के लिए रोटरी या स्लाइडिंग सील की आवश्यकता होती है, जो घर्षण हानि और रेफ्रिजरेंट रिसाव के बीच कठिन समझौता पेश कर सकते हैं।

उलटा कार्नोट चक्र
कार्नोट चक्र एक प्रतिवर्ती चक्र है इसलिए इसमें शामिल चार प्रक्रियाएं, दो इज़ोटेर्मल और दो इज़ेंट्रोपिक, को उलटा भी किया जा सकता है। जब कार्नोट चक्र विपरीत दिशा में चलता है, तो इसे उल्टा कार्नोट चक्र कहा जाता है। एक रेफ्रिजरेटर या ताप पंप जो उलटे कार्नोट चक्र के अनुसार कार्य करता है, उसे क्रमशः कार्नोट रेफ्रिजरेटर या कार्नोट ताप पंप कहा जाता है। इस चक्र के पहले चरण में, रेफ्रिजरेंट कम तापमान वाले स्रोत से इज़ोटेर्मली रूप से गर्मी को अवशोषित करता है, $T_{L}$, राशि में $Q_{L}$. इसके बाद, रेफ्रिजरेंट को आइसेंट्रोपिक रूप से संपीड़ित किया जाता है (एडियाबेटिक रूप से, गर्मी हस्तांतरण के बिना) और इसका तापमान उच्च तापमान स्रोत तक बढ़ जाता है, $T_{H}$. फिर इस उच्च तापमान पर, रेफ्रिजरेंट इज़ोटेर्मली मात्रा में गर्मी को अस्वीकार कर देता है $Q_{H} < 0$ (सिस्टम द्वारा खोई गई गर्मी के अनुसार नकारात्मक)। साथ ही इस चरण के दौरान, रेफ्रिजरेंट कंडेनसर में संतृप्त वाष्प से संतृप्त तरल में बदल जाता है। अंत में, रेफ्रिजरेंट सम-उष्णकटिबंधीय रूप से तब तक फैलता है जब तक कि उसका तापमान निम्न-तापमान स्रोत के बराबर न हो जाए, $T_{L}$.

प्रदर्शन का गुणांक
रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की योग्यता प्रदर्शन के गुणांक (सीओपी) नामक पैरामीटर द्वारा दी जाती है। समीकरण है:
 * $${\rm COP} = \frac{|Q|}{ W_{net,in}}$$

कहाँ
 * $$ Q $$ विचाराधीन प्रणाली द्वारा छोड़ी गई या ग्रहण की गई उपयोगी ऊष्मा है।
 * $$W_{net,in} $$ एक चक्र में विचारित प्रणाली पर किया गया शुद्ध यांत्रिक कार्य है।

रेफ्रिजरेटर का विस्तृत सीओपी निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया गया है:
 * $${\rm COP_R} = \frac{ \text{Desired Output}}{ \text{Required Input}} = \frac{ \text{Cooling Effect}}{ \text{Work Input}} = \frac{ Q_L}{ W_\text{net,in} }$$

ताप पंप का सीओपी (कभी-कभी प्रवर्धन सीओए के गुणांक के रूप में जाना जाता है) निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दिया जाता है, जहां थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है: $$W_{net,in}+Q_{L}+Q_{H} = \Delta_{cycle}U = 0 $$ और $$|Q_{H}|= -Q_{H} $$ अंतिम चरणों में से एक में उपयोग किया गया था:
 * $${\rm COP_{HP} } = \frac{ \text{Desired Output}} { \text{Required Input}} = \frac{ \text{Heating Effect}} { \text{Work Input}} = \frac{|Q_H|} { W_\text{net,in} }= \frac{W_{net,in} + Q_L} { W_\text{net,in} }=1 +\frac { Q_L} { W_\text{net,in} }$$

रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों का सीओपी एक से अधिक हो सकता है। इन दोनों समीकरणों के संयोजन से परिणाम मिलता है:


 * $${\rm COP_{HP} } = 1+{\rm COP_R }$$ के निश्चित मूल्यों के लिए $Q_{H}$ और $Q_{L}$.

इसका अर्थ यह है कि $COP_{HP}$ एक से बड़ा होगा क्योंकि $COP_{R}$ एक धनात्मक मात्रा होगी. सबसे खराब स्थिति में, ताप पंप उतनी ही ऊर्जा की आपूर्ति करेगा जितनी वह खपत करता है, जिससे यह एक प्रतिरोध हीटर के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, वास्तव में, जैसे कि घर को गर्म करने में, कुछ $Q_{H}$ पाइपिंग, इन्सुलेशन इत्यादि के माध्यम से बाहरी हवा में खो जाता है, इस प्रकार बनता है $COP_{HP}$ बाहरी हवा का तापमान बहुत कम होने पर एकता से नीचे गिरना। इसलिए, घरों को गर्म करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली ईंधन का उपयोग करती है।

कार्नोट रेफ्रिजरेटर और ताप पंपों के लिए, सीओपी को तापमान के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है:
 * $${\rm COP_{R,Carnot} } = \frac { T_L} { T_H - T_L} = \frac { 1} { (T_H / T_L) - 1}$$
 * $${\rm COP_{HP,Carnot} } = \frac { T_H} { T_H-T_L} = \frac { 1} { 1 - (T_L / T_H)}$$
 * ये बीच में संचालित किसी भी सिस्टम के सीओपी के लिए ऊपरी सीमाएं हैं $T_{L}$ और $T_{H}$.

संदर्भ

 * Notes

बाहरी संबंध

 * "The Basic Refrigeration Cycle"