एमसी4 कनेक्टर

एमसी4 अनुयोजक एकल-संपर्क विद्युत अनुयोजक हैं जिनका उपयोग सामान्यत: सौर पैनलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एमसी4 में एमसी निर्माता बहु-संपर्क (अब स्‍टूबली विद्युत अनुयोजक्स) और 4 का मतलब 4 मिमी व्यास वाले संपर्क पिन से है। एमसी4s पैनल के तारों को हाथ से एक साथ आसन्न पैनलों से संगत अनुयोजक्स को अपकर्षण देकर आसानी से बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल खींचे जाने पर वे गलती से अलग न हों। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड (NEC) और पीवी अनुयोजक्स के लिए यूएल6703 मानक निर्दिष्ट करते हैं कि क्रॉस-मेटिंग के खतरों से बचने के लिए अनुयोजक्स को एक ही प्रकार और ब्रांड से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आईईसी 62548 'पीवी प्रणाली के लिए अभिकल्पित आवश्यकताओं' के लिए पीवी अनुयोजक्स को एक ही मूल के होने की आवश्यकता होती है। मूल रूप से 600V के लिए रेट किया गया, एमसी4 अनुयोजक के नए संस्करण 1500V पर रेट किए गए हैं, जो लंबी श्रृंखला स्ट्रिंग्स बनाने की अनुमति देता है।

पृष्ठभूमि
एमसी4 अनुयोजक एमसी3 अनुयोजक्स के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें 1996 में बहु-संपर्क द्वारा विकसित किया गया था। एमसी3 बहु-संपर्क का संक्षिप्त नाम है और 3 मिमी संपर्क पिन के साथ इसका आकार 3 मिमी पीवी अनुयोजक है। एमसी3 की प्रमाणन रेटिंग (1000VIEC/600V यूएल) और 30A (10AWG पीवी केबल) थी। एमसी3 अनुयोजक्स को 2016 में बंद कर दिया गया था। एमसी4 नाम बहु-संपर्क और इसके आकार 4mm पीवी अनुयोजक्स के लिए खड़ा था, जिसे 2004 में बहु-संपर्क द्वारा पेश किया गया था।

जबकि बैटरी चार्ज करने और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे सोलर पैनल में विशेष अनुयोजक की आवश्यकता नहीं हो सकती है, बड़े प्रणाली में सामान्यत: पैनलों को श्रृंखला में एक साथ बनाने के लिए जोड़ते हैं। पूर्व में, यह पैनल के पीछे एक छोटा विद्युत बॉक्स खोलकर और उपयोगकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए तारों को पेंच टर्मिनलों से जोड़कर पूरा किया गया था। चूंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार के खाली टर्मिनलों की संख्या 50V तक सीमित है या राष्ट्रीय विद्युत संहिता (NEC) से कम या 50V से ऊपर केवल एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन ही कनेक्शन बना सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कनेक्शन पानी के रिसाव, विद्युत जंग और तारों पर यांत्रिक तनाव के कारण होने वाली समस्याओं के अधीन थे।

2000 के दशक के आरंभ में, कई कंपनियों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए उत्पाद पेश किए। इन प्रणालियों में, जंक्शन बॉक्स को सील कर दिया गया था और केबल ग्रंथि का उपयोग करके दो तारों को स्थायी रूप से जोड़ा गया था। केबल पीवी अनुयोजक्स के साथ समाप्त हो गए जो एक सुविधा ग्रहण की परिभाषा को पूरा करते थे, जिसका अर्थ है कि वे (कानूनी रूप से) किसी के द्वारा एक साथ जुड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान दो अनुयोजक कुछ सामान्य हो गए, रेडॉक्स अनुयोजक और एमसी3 अनुयोजक, जो अनिवार्य रूप से मौसम-सील फोनो जैक की तरह दिखते थे।

2008 में, एनईसी ने पीवी अनुयोजक्स को लोड के अनुसार खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीवी अनुयोजक्स को प्रमाणित, उत्पाद विशिष्ट उपकरणों द्वारा नियंत्रित सकारात्मक लॉकिंग तंत्र सम्मलित करने की आवश्यकता थी। रेडॉक्स, एक यूरोपीय निर्माता, ने इस विनिर्देश का जवाब नहीं दिया और तब से बाजार से गायब हो गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो यूएस-आधारित कंपनियों, टीई संयोजितिविटी और बहु-संपर्क ने नए अनुयोजक पेश करके प्रतिक्रिया दी है। एमसी3 पीवी अनुयोजक में इन आवश्यकताओं की कमी थी। बाद में, 2004 में विमोचित किए गए एमसी4 पीवी अनुयोजक ने इन सकारात्मक लॉकिंग तंत्रों को प्रदान किया, जिससे व्यापक बाजार स्वीकृति प्राप्त हुई है।

टायको का सोलरलोक 2000 के दशक के अंत में एक अवधि के लिए बाजार का मुख्य विक्रेता बन गया, लेकिन कई कारकों ने इसे बाजार से धकेलने की साजिश रची। इनमें से तथ्य यह था कि प्रणाली में केबल और तारों के दो सेट थे, जिससे क्षेत्र में काफी अवखेद होती थी जब विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। 2011 तक, एमसी4 पहले से ही एक मजबूत नेतृत्व की स्थिति में था, जिसके कारण कई अन्य अनुयोजक विक्रेताओं के उत्पादों का आरंभ हुआ। 2022 तक, स्टौबली विद्युत संयोजितर्स के पास इसके वैश्विक बाजार शेयरों का 50% हिस्सा है।

विवरण
एमसी4 प्रणाली में एक प्लग और सॉकेट अभिकल्पित होता है। प्लग और सॉकेट के धातु संपर्क प्लास्टिक विद्युतरोधी के अंदर होते हैं - प्लग धातु संपर्क एक बेलनाकार विद्युतरोधी के अंदर होता है जो सॉकेट की तरह दिखता है, और सॉकेट धातु संपर्क एक चौकोर जांच के अंदर होता है जो प्लग के रूप में दिखाई देता है। सॉकेट में दो प्लास्टिक लॉकिंग टैब होते हैं जिन्हें प्लग अनुयोजक के सामने छेद में डालने के लिए केंद्रीय जांच की ओर थोड़ा सा दबाना पड़ता है। जब दोनों को एक साथ धकेला जाता है, तो उंगलियां छेदों में तब तक खिसकती हैं जब तक कि वे प्लग अनुयोजक के किनारे एक पायदान तक नहीं पहुंच जातीं, जहां वे दोनों को एक साथ लॉक करने के लिए बाहर की ओर निकल जाती हैं।

उचित सील के लिए, एमसी4 का उपयोग सही व्यास के केबल के साथ किया जाना चाहिए। केबल सामान्यत: डबल-विद्युतरोधी (विद्युतरोधन प्लस ब्लैक शीथ) और यूवी और उच्च तापमान प्रतिरोधी दोनों होते हैं (ज्यादातर केबल सूरज की रोशनी से सुरक्षा के बिना बाहर उपयोग किए जाने पर खराब हो जाते हैं)। अनुयोजक्स सामान्यत: तरंगण (जॉइनिंग) द्वारा जुड़े होते हैं, चूंकि सोल्डरिंग भी संभव है।

एमसी4 अनुयोजक को 1500 पर यूएल रेट किया गया हैवी डीसी और 95A तक 6AWG पीवी केबल के साथ । एमसी4-Evo 2 की यूएल और IEC दोनों सर्टिफिकेशन रेटिंग 1500 हैवी डीसी और 70A तक10mm² पीवी केबल के साथ, जोड़े में उपयोग किए गए संवाहक के आकार पर निर्भर करता है।

आवेदन और सुरक्षा
स्टौबली (पूर्व में बहु-संपर्क) मल्टीलम तकनीकी का दावा है कि लगातार स्प्रिंग दबाव विश्वसनीय कम संपर्क प्रतिरोध प्रदान करता है। [उद्धरण वांछित] चूंकि, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें लोड के अनुसार कभी भी संयोजित या अलग न करें, यहां तक ​​कि निम्‍न वोल्टता (12–48) पर भीवी) प्रणाली। एक विद्युत चाप बन सकता है जो पिघल सकता है और संपर्क सामग्री को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रतिरोध और बाद में अति ताप हो सकता है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष धारा (DC) चाप में बनी रहती है, जबकि सामान्यत: उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा (AC) शून्य-पारण वोल्टेज बिंदु पर अधिक आसानी से स्वतः बुझ जाती है।

पैनलों के बड़े सरणी सामान्यत: श्रृंखला में परस्पर जुड़े होते हैं, जो 17V से 50V प्रत्येक उत्पन्न करने वाले पैनलों के तारों से बने होते हैं, उच्च वोल्टेज पैनलों के साथ विशेष बड़े सरणी में 600V प्रति स्ट्रिंग या 1500V तक समग्र वोल्टेज के साथ है।

एमसी4 अनुयोजक्स पर संस्थापना कायिक एमसी4 अनुयोजक्स के साथ नॉन-स्टौबली अनुयोजक्स का उपयोग करने से बचने का निर्देश देता है। उत्पाद प्रमाणन और निर्माता की वारंटी केवल तभी लागू होती है जब एमसी4 अनुयोजक स्टौबली विद्युत संयोजक द्वारा बनाए गए उसी प्रकार के अनुयोजक्स से जुड़े हों और कायिक में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया हो।

यह भी देखें

 * डेज़ी चेन (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
 * डीसी अनुयोजक