कोल्ड डिस्ट्रिक्ट हीटिंग

कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय, डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क का विधि रूप है, जो पारंपरिक डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय प्रणाली से अधिक नीचे और अधिक न्यूनतम स्थानांतरण तापमान पर कार्य करता है, इसके साथ ही यह प्रक्रिया स्थानीय ऊष्मीय और कूलिंग दोनों प्रकार से प्रदान करता है। स्थानांतरण तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस की सीमा में संचरण तापमान होता हैं, जिससे विभिन्न उपभोक्ताओं को साथ और स्वतंत्र रूप से गर्म और ठंडा करने की अनुमति मिलती है। गर्म पानी का उत्पादन किया जाता है और इमारत को पानी के ताप पंपों द्वारा गर्म किया जाता है, जो ताप नेटवर्क से अपनी तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि शीतलन सीधे ठंडेे ताप नेटवर्क के माध्यम से या यदि आवश्यक हो, परोक्ष रूप से चिलर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कोल्ड लोकल ऊष्मीय को कभी-कभी एनर्जी नेटवर्क भी कहा जाता है। वैज्ञानिक शब्दावली में ऐसी प्रणालियों के लिए सामूहिक शब्द 5 वीं पीढ़ी के डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय और शीतलन से है। अक्षय ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित होने की संभावना के कारण और साथ ही पवन टर्बाइनों और फोटोवोल्टिक प्रणालियों के उतार-चढ़ाव वाले उत्पादन को संतुलित करने में योगदान देने के कारण, ठंडे स्थानीय ताप नेटवर्क को मजबूत करने के साथ ही संभावित ग्रीनहाउस गैस और उत्सर्जन मुक्त गर्मी के लिए आशाजनक विकल्प माना जाता है।

शर्तें
2019 तक, यहाँ वर्णित पाँचवीं पीढ़ी के ताप नेटवर्क को अभी तक समान नाम नहीं दिया गया है, और सामान्य विधि अवधारणा के लिए विभिन्न परिभाषाएँ भी हैं। अंग्रेजी भाषा के विधि साहित्य में लो टेंपरेचर डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय एंड कूलिंग (एलटीडीएचसी), लो टेम्परेचर नेटवर्क्स (एलटीएन), कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय (सीएचडी) और एनर्जी नेटवर्क्स या एनर्जी ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रकाशनों में गर्म डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क के परिसीमन में निश्चित संघर्ष होते हैं, क्योंकि कुछ लेखक निम्न तापमान डिस्ट्रिक्ट ताप और शीतलन के साथ-साथ अल्ट्रा-निम्न तापमान डिस्ट्रिक्ट ताप को चौथी पीढ़ी के डिस्ट्रिक्ट ताप के उप-रूपों के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त, तथाकथित निम्न एक्स नेटवर्क की परिभाषा उन्हें चौथी और पांचवीं पीढ़ी दोनों के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देती है।

इतिहास
पहला कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क जर्मनी के अपर फ्रेंकोनिया में अर्ज़बर्ग में ऊष्मीय नेटवर्क है। अरज़बर्ग पावर स्टेशन में, जिसे तब से बंद कर दिया गया है, टर्बाइन कंडेनसर और कूलिंग टॉवर के बीच से ठंडा पानी लिया गया था और विभिन्न भवनों में पाइप डाली गयी, और ताप पंपों के लिए गर्मी स्रोत के रूप में उपयोग किया गया था। इसका उपयोग विभिन्न आवासीय भवनों और वाणिज्यिक उद्यमों के अतिरिक्त स्कूल और स्विमिंग पूल को गर्म करने के लिए किया जाता था। 1979 में वुल्फेन में और प्रारंभिक संयंत्र को चालू किया गया था। वहां 71 इमारतों में ताप ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी, जिसे भूजल से लिया गया था। अंत में, 1994 में, औद्योगिक कंपनी, कपड़ा कंपनी से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करके पहला कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क खोला गया। इसके अतिरिक्त 1994 में (1991 में पहले से ही पेलेग्रिनी और बियांचिनी के अनुसार ) स्विस गांव ओबरवाल्ड में ठंडा स्थानीय ऊष्मीय नेटवर्क बनाया गया था, जो फुरका बेस टनल से टपका पानी से संचालित होता है।

जनवरी 2018 तक, यूरोप में कुल 40 योजनाएँ चल रही थीं, जर्मनी और स्विटज़रलैंड में 15-15 प्रत्येक, अधिकांश परियोजनाएं पायलट प्लांट्स थीं, जिनमें कई 100 kWth के ऊष्मीय आउटपुट के साथ ऐकिक डिजिट मेगावाट सीमा थी, सबसे बड़े प्लांट में लगभग 10 मेगावाट आउटपुट था। इस प्रकार 2010 में प्रति वर्ष लगभग तीन प्लांट जोड़े गए थे ।

अवधारणा
कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क वो ऊष्मीय नेटवर्क होते हैं, जो बहुत कम तापमान (सामान्यतः 10 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच) पर संचालित होते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के पुनर्योजी गर्मी स्रोतों से इंगित किया जाता है तथा गर्मी और ठंडे को साथ उत्पादन की अनुमति देता है। चूंकि ऑपरेटिंग तापमान गर्म पानी और ताप के उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उपभोक्ता के तापमान को ताप पंपों के माध्यम से आवश्यक स्तर तक बढ़ाया जाता है। उसी तरह, ठंडे का उत्पादन किया जाता है और अपशिष्ट गर्मी को ऊष्मीय नेटवर्क में वापस इंगित किया जाता है। इस तरह, जुड़े हुए उपभोक्ता न केवल ग्राहक होते हैं, बल्कि अभियोक्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जो परिस्थितियों के आधार पर गर्मी का उपभोग या उत्पादन कर सकते हैं।

ठंडे स्थानीय ऊष्मीय नेटवर्क की अवधारणा भूजल ताप पंपों के साथ-साथ ओपन-लूप ताप पंपों से ली गई है। जबकि पूर्व का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरों की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, तथा अधिकांशतः व्यावसायिक भवनों में पाए जाते हैं, जिनमें ऊष्मीय और कूलिंग दोनों की जरूरत होती है और इन जरूरतों को समानांतर में पूरा करना होता है। शीत स्थानीय तापन इस अवधारणा को व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्रों या जिलों तक फैलाया जाता है। साधारण भू-तापीय ऊष्मा पम्पों की तरह, ठंडेे स्थानीय ताप नेटवर्कों को ऊष्मा स्रोत और ताप तापमान के बीच कम तापमान के अंतर के कारण अधिक कुशलता से संचालन करने वाले वायु ऊष्मा पम्पों पर लाभ होता है। चूँकि, भू-तापीय ताप पंपों की तुलना में, ठंडेे स्थानीय ताप नेटवर्क का अतिरिक्त लाभ यह है कि शहरी क्षेत्रों में भी, जहां अंतरिक्ष की समस्याएं अधिकांशतः भू-तापीय ताप पंपों के उपयोग को रोकती हैं, गर्मी को केंद्रीय ताप भंडारण के माध्यम से मौसमी रूप से संग्रहीत किया जाता है, और इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभिन्न इमारतों के लोड प्रोफाइल ऊष्मीय और कूलिंग आवश्यकताओं के बीच संतुलन की अनुमति दे सकते हैं।

कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय विशेष रूप से उपयुक्त है जहां विभिन्न प्रकार की इमारतें (आवासीय, वाणिज्यिक, सुपरमार्केट, आदि) हैं और इसलिए ऊष्मीय और कूलिंग दोनों की मांग है, जिससे ऊर्जा संतुलन को कम या लंबे समय तक संतुलित किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप से, मौसमी ताप भंडारण प्रणाली ऊर्जा आपूर्ति और मांग के संतुलन की अनुमति देते हैं। विभिन्न (अपशिष्ट) ऊष्मा स्रोतों का उपयोग करके और ऊष्मा स्रोतों और ऊष्मा सिंक को मिलाकर, तालमेल भी बनाया जा सकता है, और परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में ताप आपूर्ति को और विकसित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कोल्ड-ऊष्मीय नेटवर्क कम ऑपरेटिंग तापमान फ़ीड करना संभव बनाता है अअन्यथा जटिल से उपयोग करने योग्य कम तापमान वाले अपशिष्ट ताप को नेटवर्क में सरल विधि से इंगित करना संभव बनाता है। साथ ही, कम ऑपरेटिंग तापमान ऊष्मीय नेटवर्क के गर्मी के नुकसान को अधिक कम कर देता है, जो ऊर्जा के नुकसान को सीमित करता है, खासकर गर्मियों में, जब गर्मी की बहुत कम मांग होती है। ऊष्मा पम्पों का वार्षिक प्रदर्शन कारक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, विशेष रूप से वायु-स्रोत ऊष्मा पम्पों की तुलना में। 2018 तक कमीशन किए गए 40 प्रणालियों के अध्ययन से पता चला है कि अध्ययन की गई अधिकांश प्रणालियों के लिए ऊष्मीय पंपों ने कम से कम 4 का मौसमी सीओपी सहायता किया है; उच्चतम मौसमी सीओपी मूल्य लगभग 6 थे।

विधि रूप से, कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क स्मार्ट ऊष्मीय नेटवर्क की अवधारणा का हिस्सा हैं।

ऊष्मीय स्रोत
कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क के लिए विभिन्न ताप स्रोतों का उपयोग ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि जमीन, पानी, वाणिज्यिक और औद्योगिक अपशिष्ट ताप, सौर तापीय ऊर्जा और परिवेशी वायु, जिनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में किया जाता है। ठंडेे स्थानीय ऊष्मीय नेटवर्क के सामान्यतः मॉड्यूलर डिजाइन के कारण, नए ताप स्रोतों को धीरे-धीरे विकसित किया जाता है क्योंकि नेटवर्क का और विस्तार किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क को और विस्तारित किया जाता है, जिससे कि बड़े ऊष्मीय नेटवर्क को विभिन्न स्रोतों से इंगित किया जा सके।

व्यवहार में लगभग अक्षय स्रोत हैं उदा के लिए समुद्र का पानी, नदियाँ, झीलें या भूजल आदि। जनवरी 2018 तक यूरोप में चल रहे 40 कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क में से 17 ने गर्मी के स्रोत के रूप में जल निकायों या भूजल का उपयोग किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ताप स्रोत भूतापीय ऊर्जा था। यह सामान्यतः ऊर्ध्वाधर बोरहोल ऊष्मीय एक्सचेंजर्स का उपयोग करके भू-तापीय बोरहोल के माध्यम से पहुँचा जाता है। चूँकि, एग्रोऊष्मीय कलेक्टरों जैसे सतह संग्राहकों का उपयोग करना भी संभव है। इस स्थितियों में, क्षैतिज संग्राहकों को कृषि भूमि में 1.5 से 2 मीटर की गहराई पर, अर्थात कृषि मशीनों की कार्यशील गहराई के नीचे जोता जाता है, जो आवश्यकतानुसार मिट्टी से गर्मी निकाल सकता है। यह अवधाणा, जो आगे कृषि उपयोग की अनुमति देती है, को महसूस किया गया है, उदाहरण के लिए, जर्मन शहर वुस्टनरोट में ठंडेे ताप नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता हैं।

इसके अतिरिक्त, कोल्ड-ऊष्मीय नेटवर्क हैं जो सुरंगों और परित्यक्त कोयला खदानों से भू-तापीय ऊर्जा निकालते हैं। औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों से अपशिष्ट ताप का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऑरिच और हर्फोर्ड में दो कोल्ड-ऊष्मीय नेटवर्क डेयरियों से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करते हैं और स्विट्जरलैंड में अन्य संयंत्र बायोमास विद्युत संयंत्र से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करता है, जबकि अन्य कोल्ड-ऊष्मीय नेटवर्क कपड़ा कंपनी से अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करता है। अन्य संभावित ऊष्मा स्रोतों में सौर तापीय ऊर्जा (विशेष रूप से भू-तापीय स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भंडारण टैंकों को चार्ज करने के लिए), बड़े ताप पंप सम्मलित हैं जो पर्यावरणीय ताप, सीवेज प्रणाली, संयुक्त ताप और विद्युत संयंत्रों और बायोमास- या जीवाश्म से चलने वाले पीक लोड बॉयलरों का उपयोग करते हैं। ताप स्रोत कोल्ड-ऊष्मीय नेटवर्क के कम ऑपरेटिंग तापमान विशेष रूप से सौर ऊष्मीय प्रणाली, सीएचपी इकाइयों और अपशिष्ट गर्मी की वसूली के अनुकूल हैं, क्योंकि ये इन परिस्थितियों में अधिकतम दक्षता से कार्य कर सकते हैं। उसी समय, कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क औद्योगिक और वाणिज्यिक कंपनियों को अपशिष्ट ताप क्षमता के साथ सक्षम बनाता है, जैसे सुपरमार्केट और डेटा सेंटर, बिना किसी बड़े वित्तीय निवेश जोखिम के ग्रिड में ऊष्मीय ऊर्जा को इंगित करने के लिए, क्योंकि कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क के तापमान स्तर पर, प्रत्यक्ष ऊष्मीय पंप के बिना ऊष्मीय इंगित संभव है।

एक अन्य ताप स्रोत पारंपरिक डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क की वापसी रेखा भी हो सकता है। यदि कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क का ऑपरेटिंग तापमान मिट्टी के तापमान से कम है, तो नेटवर्क खुद भी आसपास की मिट्टी से गर्मी को अवशोषित कर सकता है। इस स्थितियों में नेटवर्क तब प्रकार के भूतापीय कलेक्टर संग्राहक के रूप में कार्य करता है।

(मौसमी) ऊष्मीय स्टोरेज
मौसमी भंडारण के रूप में मौसमी ऊष्मीय ऊर्जा भंडारण ठंडेे स्थानीय ताप प्रणालियों का प्रमुख तत्व है। गर्मी के उत्पादन और खपत में मौसमी उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए, मौसमी ताप भंडारण के साथ कई ठंडेे ऊष्मीय प्रणाली बनाए गए हैं। यह विशेष रूप से उपयुक्त है जहां उपभोक्ताओं/प्रोज्यूमर्स की संरचना बड़े पैमाने पर संतुलित ताप और शीतलन मांग की ओर नहीं ले जाती है या जहां वर्ष भर पर्याप्त ताप स्रोत उपलब्ध नहीं होता है। जलभृत जलाशय और बोरहोल क्षेत्रों के माध्यम से भंडारण अच्छी तरह से अनुकूल हैं। ये वर्ष के आधे हिस्से में गर्मी से अतिरिक्त गर्मी को संग्रहित करना संभव बनाते हैं, उदा। ठंडा करने से, जबकि अन्य ऊष्मा स्रोतों से भी और इस तरह जमीन को गर्म करता है। ऊष्मीय अवधि के दौरान, प्रक्रिया को उलट दिया जाता है और गर्म पानी को पंप किया जाता है और ठंडेे ताप नेटवर्क में इंगित किया जाता है। चूँकि, अन्य प्रकार के ताप भंडारण भी संभव हैं। उदाहरण के लिए, फिशरबैक में कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क बर्फ भंडारण का उपयोग करता है।

ऊष्मीय नेटवर्क
कोल्ड लोकल ऊष्मीय प्रणाली विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है। खुली प्रणालियों के बीच मोटे तौर पर अंतर किया जाता है, जिसमें पानी डाला जाता है, नेटवर्क से होकर निकलता है जहां संबंधित उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जाती है और अंत में पर्यावरण में जारी किया जाता है, और बंद प्रणाली, जिसमें वाहक द्रव, सामान्यतः खारा पानी होता है, परिपथ में परिसंचारी होता है। उपयोग की जाने वाली पाइपलाइनों की संख्या के अनुसार प्रणाली को भी विभेदित किया जाता है। संबंधित स्थितियों के आधार पर, से चार पाइपों के साथ विन्यास संभव है:


 * सिंगल-पाइप प्रणाली का उपयोग सामान्यतः खुले प्रणाली में किया जाता है जो सतह या भूजल को ताप स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं और ऊष्मीय नेटवर्क के माध्यम से बहने के बाद इसे पर्यावरण में वापस छोड़ देते हैं।
 * दो-पाइप प्रणाली में, दोनों पाइप अलग-अलग तापमान पर संचालित होते हैं। ऊष्मीय ऑपरेशन में, दोनों का गर्म उपभोक्ताओं के ताप पंपों के लिए गर्मी स्रोत के रूप में कार्य करता है, जबकि ठंडा गर्मी पंप द्वारा ठंडा हस्तांतरण माध्यम को अवशोषित करता है। शीतलन मोड में, ठंडा स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऊष्मा पम्प द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को गर्म पाइप मेंइंगित किया जाता है।
 * तीन-पाइप प्रणाली दो-पाइप प्रणाली के समान कार्य करते हैं, किन्तु तीसरा पाइप भी है जो गर्म पानी से संचालित होता है, जिससे कि (कम से कम कम प्रवाह तापमान वाले ऊष्मीय प्रणाली के स्थितियों में, जैसे अंडरफ्लोर ऊष्मीय) ऊष्मीय कर सके ऊष्मा पम्प का उपयोग किए बिना होता है। गर्मी सामान्यतः ताप विनिमायकों के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। तापमान के आधार पर, उपयोग के बाद गर्मी को गर्म या ठंडेे पाइप में वापस खिलाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, तीसरे पाइप को ऊष्मीय एक्सचेंजर के माध्यम से सीधे ठंडा करने के लिए कूलिंग पाइप के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
 * चार-पाइप प्रणाली तीन-पाइप प्रणाली की तरह कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त सीधे ऊष्मीय और कूलिंग के लिए एक-एक पाइप होता है। इस तरह, ऊर्जा कैस्केड को महसूस किया जाता है।

सामान्यतः, गर्म/गर्म डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय प्रणाली की तुलना में ठंडेे ऊष्मीय नेटवर्क की पाइपलाइनों को सरल और सस्ता विधि से डिजाइन किया जाता है। कम ऑपरेटिंग तापमान के कारण, कोई थर्मोमैकेनिकल तनाव नहीं होता है, जो बिना अवरोधन के साधारण पॉलीइथाइलीन पाइपों के उपयोग की अनुमति देता है, जैसा कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यह त्वरित और लागत प्रभावी स्थापना और विभिन्न नेटवर्क ज्यामिति के त्वरित अनुकूलन दोनों की अनुमति देता है। यह पाइपों के महंगे एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड परीक्षाओं, अलग-अलग पाइपों की वेल्डिंग और कनेक्टिंग टुकड़ों के साइट पर समय लेने वाली अवरोधन की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। चूँकि, पारंपरिक डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय पाइपों की तुलना में, बड़े व्यास वाले पाइपों का उपयोग समान मात्रा में गर्मी के परिवहन के लिए किया जाना चाहिए। बड़ी मात्रा के कारण पंपों की ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। दूसरी ओर, ठंडेे स्थानीय ऊष्मीय प्रणाली को संभावित रूप से स्थापित किया जाता है जहां पारंपरिक ऊष्मीय नेटवर्क को संचालित करने के लिए संयुक्त इमारतों की गर्मी की मांग बहुत कम है। 2018 में, उदाहरण के लिए, 16 में से 9 प्रणाली जिनके लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध था, 1.2 kW ताप उत्पादन/m ग्रिड लंबाई की सीमा से नीचे थे, जिसे पारंपरिक गर्म स्थानीय ऊष्मीय प्रणाली के आर्थिक संचालन के लिए निचली सीमा माना जाता है।

सबस्टेशन
पारंपरिक हॉट डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क की तुलना में, कोल्ड स्थानीय टिंग प्रणाली का डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय सबस्टेशन अधिक जटिल है, अधिक जगह लेता है और इसलिए अधिक महंगा है। प्रत्येक संयुक्त उपभोक्ता या प्रोज्यूमर पर ऊष्मीय पंप के साथ-साथ सीधे गर्म पानी का भंडारण टैंक स्थापित किया जाना चाहिए। ऊष्मा पम्प को सामान्यतः विद्युत चालित जल-से-जल के लिए तापीय पम्प के रूप में डिज़ाइन किया जाता है और इसे अधिकांशतः ताप विनिमायक द्वारा ठंडेे ताप नेटवर्क से भौतिक रूप से अलग किया जाता है। ऊष्मा पम्प आवास को गर्म करने के लिए आवश्यक स्तर तक तापमान बढ़ाता है और गर्म पानी का उत्पादन करता है, किन्तु इसका उपयोग घर को ठंडा करने और वहां उत्पन्न गर्मी को ऊष्मीय नेटवर्क में इंगित करने के लिए भी किया जाता है, जब तक कि शीतलन सीधे इसके बिना नहीं किया जाता है। इस कारण इसमें तापीय पंप का उपयोग किया जाता हैं। बैक-अप प्रणाली जैसे कि ऊष्मीय तत्व भी स्थापित किया जाता है। ऊष्मीय प्रणाली के लिए ऊष्मीय स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाता है, जो ऊष्मीय पंप के अधिक लचीले संचालन को सक्षम बनाता है। इस तरह के ताप भंडारण टैंक ताप पंप को छोटा रखने में भी सहायता करते हैं, जिससे स्थापना लागत कम हो जाती है।

भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में भूमिका
कम तापमान वाले ऊष्मीय नेटवर्क, जिसमें ठंडे स्थानीय ऊष्मीय प्रणाली सम्मलित हैं, जो ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन शमन के संदर्भ में गर्मी की आपूर्ति के विवर्तन के लिए केंद्रीय तत्व के रूप में माना जाता है। व्यक्तिगत ऊष्मीय प्रणाली की तुलना में स्थानीय और जिला ऊष्मीय प्रणाली के कई लाभ हैं: इनमें उदाहरण के लिए प्रणाली की उच्च दक्षता, संयुक्त ताप और विद्युत उत्पादन का उपयोग करने की संभावना और पहले अप्रयुक्त अपशिष्ट ताप क्षमता का दोहन करना उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है और गर्मी उत्पादन में प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं और स्थानीय उत्सर्जन को कम करना। कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क में इंगितिंग के लिए दहन विधियों को हटाकर, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और स्थानीय प्रदूषक उत्सर्जन को पूरी तरह से टाला जा सकता है। कोल्ड ऊष्मीय नेटवर्क को भविष्य में ऊष्मीय नेटवर्क बनाने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा 100% खिलाया जाता है। एक और आशाजनक दृष्टिकोण सेक्टर संयोजन के लिए कोल्ड लोकल ऊष्मीय प्रणाली और अन्य ऊष्मीय पंप ऊष्मीय प्रणाली का उपयोग है। इस प्रकार, पावर-टू-ऊष्मीय प्रौद्योगिकियां ऊष्मीय के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती हैं, और दूसरी ओर ऊष्मीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में उतार-चढ़ाव वाले हरित विद्युत उत्पादन की भरपाई के लिए प्रणाली सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकता है। कोल्ड स्थानीय ऊष्मीय नेटवर्क नेटवर्क इस प्रकार ताप पंपों के माध्यम से लोड नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं और अन्य भंडारण प्रणालियों के साथ आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं।

यदि आपूर्ति की गई इमारतों की छतें फोटोवोल्टिक प्रणालियों से सुसज्जित हैं, तो उपभोक्ता की छत से ऊष्मा पम्पों के लिए आवश्यक विद्युत का हिस्सा प्राप्त करना भी संभव है। उदाहरण के लिए, वुस्टनरोट में 20 प्लसएनर्जी घर बनाए गए हैं, जिनमें से सभी फोटोवोल्टिक प्रणाली, सौर बैटरी और ऊष्मीय पंप के लचीले संचालन के माध्यम से उच्चतम संभव डिग्री की स्व-आपूर्ति के लिए ऊष्मीय स्टोरेज टैंक से लैस हैं।

आगे की पढाई

 * Listing of scientific literature on mwirtz.com/5gdhc_literature.html. Retrieved on September 13, 2020.
 * Listing of scientific literature on mwirtz.com/5gdhc_literature.html. Retrieved on September 13, 2020.
 * Listing of scientific literature on mwirtz.com/5gdhc_literature.html. Retrieved on September 13, 2020.

उदाहरण के लिए बाहरी लिंक

 * Mijnwater Heerlen
 * schleswig kalte nahwärme


 * कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ऊष्मीय नेटवर्क की सूची
 * »kaltes« स्थानीय ऊष्मीय नेटवर्क वर्ष में 40,000 किलोग्राम CO2 बचाता है।ऊर्जा एजेंसी NRW।13 मार्च 2017 को लिया गया।
 * रन कोल्ड डोरस्टन में स्थानीय ऊष्मीय: ऊष्मीय पंपों के साथ पायनियर प्रोजेक्ट चार दशकों से चल रहा है और दौड़ में रहता है।में: ईई-न्यूज, 14 नवंबर, 2019। 28 जून 2020 को लिया गया।