भाप जनरेटर (परमाणु ऊर्जा)

भाप जनरेटर  उष्मा का आदान प्रदान करने वाला ्स होते हैं जिनका उपयोग  परमाणु रिएक्टर कोर  में उत्पन्न गर्मी से पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। वे प्राथमिक और माध्यमिक  शीतलक  छोरों के बीच दाबित जल रिएक्टर | दाबित जल रिएक्टरों (पीडब्ल्यूआर) में उपयोग किए जाते हैं।

विशिष्ट पीडब्ल्यूआर डिजाइनों में, प्राथमिक शीतलक उच्च शुद्धता वाला पानी होता है, जिसे उच्च दबाव में रखा जाता है ताकि यह उबल न सके। यह प्राथमिक शीतलक रिएक्टर कोर के माध्यम से पंप किया जाता है जहां यह ईंधन की छड़ों से गर्मी को अवशोषित करता है। इसके बाद यह भाप जनरेटर के माध्यम से गुजरता है, जहां यह अपनी गर्मी (धातु के माध्यम से चालन के माध्यम से) को कम दबाव वाले पानी में स्थानांतरित करता है जिसे उबलने दिया जाता है।

उद्देश्य
पीडब्ल्यूआर के विपरीत, उबलते पानी के रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) भाप जनरेटर का उपयोग नहीं करते हैं। प्राथमिक शीतलक को सीधे रिएक्टर कोर में उबलने दिया जाता है, और भाप को भाप टरबाइन के माध्यम से पारित किया जाता है। जबकि सैद्धांतिक रूप से सरल, यह रखरखाव के लिए नकारात्मक पक्ष है। कोर से गुजरते समय, प्राथमिक शीतलक जल उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह के अधीन होता है। यह न्यूट्रॉन ऑक्सीजन को सक्रिय करता है और पानी में नाइट्रोजन # आइसोटोप को घोलता है। प्रमुख प्रतिक्रिया है: ऑक्सीजन -16 का एक परमाणु 1 न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और 1 प्रोटॉन का उत्सर्जन करता है, नाइट्रोजन -16 बन जाता है। नाइट्रोजन -16 का 7 सेकंड का आधा जीवन होता है और जब यह वापस ऑक्सीजन -16 में क्षय होता है तो एक गामा किरण पैदा करता है। रिएक्टर से पानी के परिसंचारण के लिए 7 सेकंड का आधा जीवन काफी लंबा है। बीडब्ल्यूआर में, इसका मतलब यह है कि भाप टर्बाइन में पानी हो सकता है जब यह अपनी गामा किरणें छोड़ता है। हालांकि इस प्रतिक्रिया से लंबे समय तक रहने वाले रेडियोआइसोटोप का उत्पादन नहीं होता है, गामा विकिरण का मतलब है कि मनुष्य रिएक्टर संचालन के दौरान और बाद में थोड़े समय के लिए BWR के टरबाइन हॉल में मौजूद नहीं रह सकते हैं।

इसके विपरीत, एक पीडब्लूआर में, भाप जनरेटर सक्रिय प्राथमिक शीतलक पानी को द्वितीयक शीतलक से अलग करता है जो भाप टरबाइन से गुजरता है। इस प्रकार, ऑपरेशन के दौरान मनुष्य स्वतंत्र रूप से पीडब्ल्यूआर के टर्बाइनों और अन्य भाप संयंत्र घटकों तक पहुंच सकते हैं। यह रखरखाव की लागत को कम करता है और अप-टाइम में सुधार करता है।

विवरण
वाणिज्यिक बिजली संयंत्रों में, प्रति रिएक्टर दो से चार भाप जनरेटर होते हैं; प्रत्येक भाप जनरेटर तक माप सकता है 70 ft ऊंचाई में और 800 टन तक वजन। प्रत्येक भाप जनरेटर में लगभग 3,000 से 16,000 ट्यूब हो सकते हैं .75 in दायरे में। शीतलक (उपचारित पानी), जिसे उबलने से रोकने के लिए उच्च दबाव पर बनाए रखा जाता है, को परमाणु रिएक्टर कोर के माध्यम से पंप किया जाता है। रिएक्टर कोर और परिसंचारी पानी के बीच हीट ट्रांसफर होता है और शीतलक को रिएक्टर कोर में लौटने से पहले शीतलक पंपों द्वारा भाप जनरेटर के प्राथमिक ट्यूब पक्ष के माध्यम से पंप किया जाता है। इसे प्राथमिक लूप कहा जाता है।

भाप जनरेटर के माध्यम से बहने वाला पानी भाप का उत्पादन करने के लिए खोल की तरफ पानी उबालता है (जिसे प्राथमिक तरफ से कम दबाव में रखा जाता है)। इसे द्वितीयक लूप कहा जाता है। बिजली  बनाने के लिए  टर्बाइन ों को सेकेंडरी साइड स्टीम दिया जाता है। भाप को बाद में तृतीयक लूप से ठंडे पानी के माध्यम से संघनित किया जाता है और भाप जनरेटर को एक बार फिर से गर्म करने के लिए लौटाया जाता है। तृतीयक शीतलन जल को शीतलन टावरों में पुन: परिचालित किया जा सकता है जहां यह अधिक भाप को संघनित करने के लिए लौटने से पहले बेकार गर्मी को बहाता है। अन्यथा किसी नदी, झील या समुद्र द्वारा तृतीयक शीतलन प्रदान किया जा सकता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक शीतलन योजना दाबित जल रिएक्टर का आधार है, जो दुनिया भर में सबसे आम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिजाइन है।

अन्य प्रकार के रिएक्टरों में, जैसे कि CANDU  डिज़ाइन के दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर, प्राथमिक द्रव भारी पानी है। रूसी  बीएन-600 रिएक्टर  जैसे  लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर  प्राथमिक शीतलक के रूप में सोडियम जैसे तरल धातु का उपयोग करते हैं। ये प्राथमिक धातु शीतलक और द्वितीयक जल शीतलक के बीच हीट एक्सचेंजर्स का भी उपयोग करते हैं, और इस प्रकार उनका द्वितीयक और तृतीयक शीतलन PWR के समान होता है।

एक भाप जनरेटर के ताप-विनिमय ट्यूबों की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भूमिका होती है, क्योंकि वे रेडियोधर्मी क्षय  और गैर-रेडियोधर्मी द्रव प्रणालियों को अलग करते हैं। (प्राथमिक शीतलक कोर के संपर्क में आने से संक्षिप्त रूप से रेडियोधर्मी हो जाता है, और इसमें लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिकों की ट्रेस मात्रा भी होती है, जैसे कि पाइप से लोहे के घुलित परमाणु।) क्योंकि प्राथमिक शीतलक उच्च दबाव में होता है, एक टूटा हुआ हीट-एक्सचेंज ट्यूब प्राथमिक शीतलक को द्वितीयक लूप में रिसाव का कारण बनेगी। आमतौर पर इसके लिए संयंत्र को मरम्मत के लिए बंद करना पड़ता है। इस तरह के प्राथमिक-द्वितीयक रिसाव से बचने के लिए, भाप जनरेटर ट्यूबों का समय-समय पर  एड़ी-वर्तमान परीक्षण  द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और उन्हें संचालन से हटाने के लिए अलग-अलग ट्यूबों को प्लग किया जा सकता है। कई परमाणु घटकों के साथ, मैकेनिकल इंजीनियर सामग्री में जंग और दरार प्रसार की ज्ञात दरों का उपयोग करके निरीक्षण आवृत्ति निर्धारित करते हैं। यदि एक निरीक्षण में पाया जाता है कि ट्यूब की दीवार इतनी पतली है कि यह अगले निर्धारित निरीक्षण से पहले खराब हो सकती है, तो ट्यूब को प्लग कर दिया जाता है। (एक ट्यूब को प्लग करना आमतौर पर इसे ठीक करने के प्रयास से आसान होता है। कई छोटे हीट-एक्सचेंज ट्यूब होते हैं, और भाप जनरेटर को अतिरिक्त ट्यूबों के साथ डिज़ाइन किया जाता है ताकि कुछ को प्लग किया जा सके।)

पूरे भाप जनरेटर को अक्सर संयंत्र के मध्य जीवन में बदल दिया जाता है, जो एक प्रमुख उपक्रम है। अधिकांश अमेरिकी पीडब्लूआर संयंत्रों में भाप जनरेटरों को बदल दिया गया है।

इतिहास
परमाणु संचालित भाप जनरेटर पहली परमाणु पनडुब्बी, यूएसएस नॉटिलस (एसएसएन-571) | यूएसएस नॉटिलस (एसएसएन-571) के लिए एक बिजली संयंत्र के रूप में शुरू हुआ। इसे पनडुब्बी के लिए  वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी  पावर कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था; वहां से कंपनी ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले भाप जनरेटर का विकास और अनुसंधान शुरू किया। एक बार जब शांतिपूर्ण परमाणु रिएक्टरों को बिजली संयंत्रों के रूप में उपयोग करने के लिए वैध कर दिया गया, तो बिजली निगमों ने परमाणु संचालित भाप जनरेटर के बढ़ते विकास का उपयोग करने के अवसर पर छलांग लगा दी। वेस्टिंगहाउस ने 1960 में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक,  यांकी रोवे  परमाणु ऊर्जा स्टेशन (NPS) का निर्माण किया, जिसमें परमाणु संचालित भाप जनरेटर का भी उपयोग किया गया था। इस बिजली संयंत्र में एक सौ MWe (मेगा वाट इलेक्ट्रिक) उत्पादन था। तुलनात्मक रूप से, कुछ आधुनिक संयंत्रों का उत्पादन 1100 मेगावाट से अधिक है। आखिरकार, अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों जैसे बैबॉक एंड विलकॉक्स और  दहन इंजीनियरिंग  ने परमाणु ऊर्जा भाप जनरेटर के अनुसंधान और विकास के लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम शुरू किए।

प्रकार
वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और दहन इंजीनियरिंग डिजाइनों में प्राथमिक पानी के लिए उल्टे ट्यूबों के साथ ऊर्ध्वाधर यू-ट्यूब हैं। कनाडाई, जापानी, फ्रेंच और जर्मन पीडब्ल्यूआर आपूर्तिकर्ता वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग करते हैं। रूसी VVER  रिएक्टर डिजाइन क्षैतिज भाप जनरेटर का उपयोग करते हैं, जिसमें ट्यूब क्षैतिज रूप से घुड़सवार होते हैं। बैबॉक और विलकॉक्स प्लांट (जैसे,  थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन ) में छोटे भाप जनरेटर होते हैं जो ओटीएसजी के शीर्ष के माध्यम से पानी को मजबूर करते हैं (एक बार भाप जनरेटर के माध्यम से; फीडवाटर के विपरीत प्रवाह) और नीचे से पुन: प्रवाहित होने के लिए रिएक्टर शीतलक पंप। ऊर्ध्वाधर यू-ट्यूब डिजाइन की तुलना में क्षैतिज डिजाइन गिरावट के लिए कम संवेदनशील साबित हुआ है।

सामग्री और निर्माण
परमाणु संचालित भाप जनरेटर की टरबाइन और पाइप बनाने वाली सामग्री विशेष रूप से बनाई जाती है और विशेष रूप से रिएक्टर की गर्मी और विकिरण  का सामना करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। पानी की नलियों को भी समय की विस्तारित अवधि के लिए पानी से  जंग  का प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए। अमेरिकी रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले पाइप मिश्र धातु 600 या मिश्र धातु 690 से बने होते हैं। मिश्र धातु 690 अतिरिक्त  क्रोमियम  के साथ बनाई जाती है और अधिकांश सुविधाएं धातु को गर्मी और जंग का विरोध करने में बेहतर बनाने के लिए धातु का इलाज करती हैं। मिश्र धातु 600 और मिश्र धातु 690 में उच्च निकल सामग्री उन्हें एसिड और उच्च स्तर के तनाव और तापमान का प्रतिरोध करने के लिए उपयुक्त बनाती है।

गिरावट
एनीलेड, या हीट ट्रीटेड, एलॉय 600 पानी के रसायन के कारण ट्यूब में डेंटिंग और थिनिंग होने का खतरा था। संयंत्र जो अपने पानी के ट्यूबों में मिश्र धातु 600 का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें नए जल रसायन नियंत्रकों को स्थापित करना पड़ा और पानी में डाले गए रसायनों को बदलना पड़ा। इसके कारण, पाइप के पतले होने का ध्यान रखा गया है, लेकिन दुर्लभ अवसरों पर, ट्यूब में डेंटिंग होती है, जिससे रिसाव और टूटना होता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका नियमित रखरखाव और जांच-पड़ताल है, लेकिन यह रिएक्टर को बंद करने के लिए मजबूर करता है। कुछ मामलों में, संयंत्रों ने मिश्र धातु 600 ट्यूबों को मिश्र धातु 690 ट्यूबों से बदल दिया और कुछ संयंत्रों को बंद कर दिया गया। भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र ों के लिए भाप टर्बाइनों के निर्माताओं ने अपनी निर्माण तकनीकों में सुधार किया है और ट्यूब डेंटिंग को रोकने के लिए  स्टेनलेस स्टील  जैसी अन्य सामग्रियों का उपयोग किया है।

विशिष्ट परिचालन की स्थिति
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशिष्ट पीडब्ल्यूआर में भाप जनरेटर में निम्नलिखित परिचालन स्थितियां होती हैं:

ट्यूब सामग्री
भाप जनरेटर टयूबिंग के लिए विभिन्न उच्च-प्रदर्शन मिश्र और सुपर मिश्रधातु  का उपयोग किया गया है, जिसमें टाइप 316 स्टेनलेस स्टील,  मोनेल,  मिश्र धातु 600 MA (मिल  एनीलिंग (धातु विज्ञान) ), मिश्र धातु 600TT (थर्मली उपचारित), मिश्र धातु 690TT, और मिश्र धातु 800Mod शामिल हैं।

यह भी देखें

 * परमाणु ऊर्जा संयंत्र
 * बिजलीघर
 * वाष्प टरबाइन

बाहरी कड़ियाँ

 * John M. Dyke and Wm. J. Garland, Evolution of CANDU Steam Generators – a Historical View
 * Backgrounder on Steam Turbine Issues, Nuclear Regulatory Committee (March 21, 2014)