क्रैंककेस ऊष्मक

क्रैंककेस ऊष्मक वातानुकूलन सिस्टम, उष्मा पंप सिस्टम या शीतल सिस्टम में गैस संपीडक में एक विद्युत घटक होता है। क्रैंककेस ऊष्मक सामान्य रूप से हर समय चालू रहता है, तब भी जब इकाई नहीं चल रही हो, चूकि तापमान संवेदक और निर्दिष्ट सिमित जरूरत न होने पर इसे सिमित कर सकते हैं। क्रैंककेस ऊष्मक का एकमात्र उद्देश्य इकाई समाप्त होने पर प्रशितक के स्थानांतरण और क्रैंककेस तेल के साथ मिश्रण को रोकना और संपीडक के क्रैंककेस में प्रशितक के संघनन को रोकना होता है। क्रैंककेस ऊष्मक प्रशितक को सिस्टम के सबसे ठंडे हिस्से से अत्यधिक तापमान पर रखता है। क्रैंककेस ऊष्मक में सामान्यतौर पर अवरोध के समान विद्युत प्रतीक होता है क्योंकि यह विद्युत प्रतिरोध के माध्यम से बिजली को सीधे गर्मी में परिवर्तित करता है। हीटर कुंडल में प्रतिरोध वोल्टेज क्रियान्वित होने पर उत्पन्न होने वाली गर्मी को निर्धारित करता है।

स्थापना
कुछ वातानुकूलन उपकरण निर्माता क्रैंककेस ऊष्मक या तो संपीडक (सम्मिलन प्रकार) में स्थापित करते हैं, या उन्हें संपीडक (बेलीबैंड प्रकार) के आधार के आसपास बाहरी रूप से माउंट करते हैं। हीटर के दो तारों को मुख्य बिजली आपूर्ति से सीधे संपर्क के इनपुट पक्ष में तार दिया जाता है, और बिजली हमेशा हीटर को आपूर्ति की जाती है। सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हीटर बहुत गर्म हो सकता है और दूसरी मात्रा के जलने का कारण बन सकता है और साथ ही सजीव परिपथ के कारण बिजली का खतरा पैदा हो सकता है।

स्टार्ट-अप
वातानुकूलन के अधिकांश निर्माताओं की आवश्यकता होती है कि सिस्टम शुरुआत से पहले हीटर को 24 घंटे तक सक्रिय रखा जाता है। स्टार्ट उप या संपीडक के क्षतिग्रस्त होने से पहले संपीडक में क्रैंककेस हीट होना चाहिए था। जब गैस संपीडक घूमना प्रारम्भ करता है तो क्रैंककेस पर दबाव हमेशा कम हो जाता है।

ऑपरेशन
जब सिस्टम चल रहा होता है, तो शीतल के स्थानांतरण को रोकने के लिए संपीडक के चलने से पर्याप्त गर्मी उत्पन्न होती है। प्रशितक वाष्प हमेशा सिस्टम के सबसे ठंडे हिस्से (संपीडक) में चला जाता है। प्रशितक संपीडक क्रैंककेस में स्थानांतरित हो जाता है जहां यह संपीडक तेल की ओर आकर्षित होता है। यह प्रशितक वाष्प संघनित हो जाता है और सिमित चक्र में एक तरल पदार्थ में वापस आ जाता है। संपीडक की अगली शुरुआत पर, तेल पानी जैसी अवस्था में होता है और बीयरिंग को धो देता है, जिससे संपीडक सिमित हो जाता है, जम जाता है या पूरी तरह से जल जाता है। तापमान को संपीडक, इनडोर कुंडल और बाहर महसूस किया जाता है। संवेदित तापमान की तुलना की जाती है और यदि संपीडक तापमान अन्य दो संवेदित तापमान के निचले स्तर से एक निर्दिष्ट मात्रा में अत्यधिक नहीं है, तो क्रैंककेस ऊष्मक सक्रिय होता है। जब संपीडक का तापमान अन्य दो तापमानों के निचले स्तर तक बढ़ जाता है या एक निर्दिष्ट मात्रा से ऊपर हो जाता है, तो क्रैंककेस ऊष्मक डी-एनर्जेटिक हो जाता है।

क्रैंककेस हीट वातानुकूलन (कूलिंग) सिस्टम में होता है जहां R-22 का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। घर का मालिक अधिकांशतः सर्दियों के लिए बाहरी संघनक इकाई अलग करके सिमित कर देता है, जिससे संपीडक क्रैंककेस गर्मी के बिना रह जाता है। यदि गृहस्वामी ने प्रशितक से तेल को बाहर निकालने के लिए गर्मी के लिए कुछ समय दिए बिना इकाई प्रारम्भ कर दी, तो संपीडक को नुकसान होने की संभावना होता है। शुरुआत पर, जैसे ही संपीडक घूमना प्रारम्भ होता है, क्रैंककेस दबाव कम हो जाता है। प्रशितक उबलता है और तेल को झाग में बदल देता है। तेल और प्रशितक (कुछ प्रशितक तरल अवस्था में हो सकता है) को संपीडक से बाहर पंप किया जाता है। वाल्व और बेयरिंग को क्षति हो सकती है और संपीडक को एक सीमित तेल प्रभार के साथ संचालित किया जा सकता है जब तक कि यह बाष्पीकरणकर्ता से क्रैंककेस में वापस नहीं  जाता है।

प्रशितक संपीडक सामान्यतौर पर सभी वातावरण में काम करते हैं और इसमें वातावरण सिमित करना नहीं होता है, लेकिन यदि वे कुछ समय के लिए सिमित हो जाते हैं, तो पिछली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यह संभावना है कि क्रैंककेस गर्मी लोकप्रिय हो जाती है।

यह भी देखें

 * स्टेट स्थिर करें