कम धुआं शून्य हैलोजन

कम धुआं शून्य हलोजन  या कम धुआं हैलोजन से मुक्त (एलएसजेडएच या एलएसओएच या एलएस0एच या एलएसएफएच या ओएचएलएस या जेडएचएफआर) एक सामग्री वर्गीकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर तार और केबल उद्योग में  बिजली के तार  जैकेटिंग के लिए किया जाता है। एलएसजेडएच केबल जैकेटिंग  थर्माप्लास्टिक  या  thermoset  यौगिकों से बनी होती है जो गर्मी के उच्च स्रोतों के संपर्क में आने पर सीमित धुआं उत्सर्जित करती है और कोई हैलोजन नहीं होता है।

विवरण
केबल जैकेटिंग के लिए पहली व्यावसायिक थर्मोप्लास्टिक एलएसजेडएच सामग्री का आविष्कार 1979 में रिचर्ड स्किपर द्वारा किया गया था और रेकेम द्वारा इसका पेटेंट कराया गया था। इस आविष्कार ने आग को दबाने और चार बनाने की अनुमति देने के लिए एक उपयुक्त थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक्स में पर्याप्त अकार्बनिक भराव, एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड (एएलटीएच) को शामिल करने की चुनौती का समाधान किया, जिससे जहरीली कार्बन गैसों और धुएं और कार्बन कणों का उत्सर्जन कम हो गया, साथ ही साथ अंतिम अनुप्रयोग के लिए आवश्यक विद्युत इन्सुलेशन गुण और भौतिक गुण। ज्वाला मंदक प्राप्त करने के लिए पसंदीदा अकार्बनिक भराव एल्यूमीनियम ट्राइहाइड्रेट (ALTH) बना हुआ है। आग लगने की स्थिति में यह सामग्री एक एन्दोठेर्मिक  रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है

"2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (180 °C)"

जो ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है और जब यौगिक एक निश्चित तापमान तक पहुँच जाता है तो भाप छोड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि भराव ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलिमर का अपघटन लगभग एक ही तापमान पर होता है। भाप विकसित गैसों के दहन को बाधित करती है और एक चार परत बनाने में मदद करती है जो शेष सामग्री की रक्षा करती है और कणों को फँसाती है। आवश्यक उच्च स्तर का भराव (≈ 60%) दहन के लिए उपलब्ध ईंधन की कुल मात्रा को कम करने वाले बेस पॉलिमर को भी बदल देता है।

कम धुआं शून्य हैलोजन केबल दहन के दौरान निकलने वाली जहरीली और संक्षारक गैस की मात्रा को काफी कम कर देता है। जलाए जाने पर, कम धुआँ शून्य हैलोजन केबल कम वैकल्पिक रूप से सघन धुआँ उत्सर्जित करता है जो कम दर पर निकलता है। आग के दौरान, कम धुआं वाली केबल वांछनीय है क्योंकि यह धुएं की मात्रा और घनत्व को कम करती है, जिससे रहने वालों के लिए जगह से बाहर निकलना आसान हो जाता है और साथ ही अग्निशमन कार्यों की सुरक्षा भी बढ़ जाती है। इस प्रकार की सामग्री का उपयोग आमतौर पर खराब वेंटिलेशन (वास्तुकला) क्षेत्रों जैसे विमान, रेल गाड़ियां, टैंक, उप-समुद्र और अपतटीय प्रतिष्ठानों, पनडुब्बियों या जहाजों में किया जाता है। इसका उपयोग रेल उद्योग में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां उच्च वोल्टेज या ट्रैक सिग्नल तारों को सुरंग प्रणालियों में और उसके माध्यम से चलाया जाना चाहिए। परमाणु उद्योग एक अन्य क्षेत्र है जहां एलएसजेडएच केबल का उपयोग किया गया है और भविष्य में भी किया जाएगा। प्रमुख केबल निर्माता 1990 के दशक की शुरुआत से परमाणु सुविधाओं के लिए एलएसजेडएच केबल का उत्पादन कर रहे हैं। नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में निश्चित रूप से एलएसजेडएच केबल का व्यापक उपयोग शामिल होगा। इससे उन क्षेत्रों में जहरीली गैसों के जमा होने की संभावना कम हो जाएगी जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं और जहां कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम हैं वहां संक्षारक गैसों की कमी से आग से तारों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप शार्ट सर्किट  की गलती होगी।

1970 के दशक से, तार और केबल उद्योग कई अनुप्रयोगों में कम धुआं, कम हैलोजन सामग्री का उपयोग कर रहा है। थर्मोप्लास्टिक एलएसजेडएच की शुरूआत ने इसके उपयोग को हीट सिकुड़न ट्यूबिंग, लेबलिंग और फिक्स्चर जैसे सहायक उपकरणों तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य एक तार और केबल जैकेटिंग प्रणाली बनाना था जो न केवल ज्वाला मंदक हो बल्कि घना, अस्पष्ट धुआं और कम विषाक्त या संक्षारक गैसें उत्पन्न न करे। फ़ॉकलैंड युद्ध में एक्सोसेट मिसाइल की चपेट में आने के बाद एचएमएस शेफ़ील्ड (D80) से निकलने वाले घने काले धुएं के बाद 1982 के बाद सैन्य क्षेत्र में इसकी शुरूआत में तेजी आई। कई आग, जैसे लंदन में किंग्स क्रॉस फायर, जिसमें 1987 में लंदन के भूमिगत इलाके में 31 लोग मारे गए, ने आग में तार और केबल जैकेटिंग के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई। परिणामस्वरूप, LSZH केबलों का उपयोग बढ़ गया है। हाल के वर्षों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में पाए जाने वाले केबल की मात्रा में वृद्धि के साथ, आग लगने की स्थिति में अधिक ईंधन भार होता है और जनता की सुरक्षा में एलएसजेडएच सिस्टम की प्रमुख भूमिका होती है।

कई मानक दहन के दौरान धुएं के उत्पादन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। सैन्य अनुप्रयोगों के लिए यूके में डेफ स्टेन 02-711 और यूएस में एएसटीएम ई662, जो दोनों यूके में एएमटीई, पोर्ट्समाउथ द्वारा संशोधित एएसटीएम एसटीपी संख्या 422 पेज 166-204, 1967 पर आधारित हैं। और अमेरिका में E662 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इन परीक्षणों के दौरान एक निर्दिष्ट सामग्री के नमूने को मानकीकृत किया जाता है और फिर एक उज्ज्वल ताप स्रोत के संपर्क में लाया जाता है; छोड़े गए धुएं का ऑप्टिकल घनत्व फोटोमेट्रिक रूप से मापा जाता है। ऑप्टिकल घनत्व को मापने के विभिन्न साधन हैं: शिखर धुआं रिलीज दर, कुल धुआं छोड़ा गया, और परीक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं और अवधियों पर धुआं घनत्व। परिणाम एक निश्चित मूल्य से कम होने चाहिए और सामग्री को कम धुएं के रूप में लेबल करने के लिए सामग्री को बर्न टेस्ट पास करना होगा।

ये परीक्षण प्रयोगशाला स्थितियों के तहत आयोजित किए जाते हैं और वास्तविक आग परिदृश्य में अपेक्षित स्थितियों की श्रृंखला को दोहराने का दावा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, वे एक उपाय प्रदान करते हैं जिसके द्वारा सामग्रियों के संभावित धुएँ के उत्सर्जन का आकलन किया जा सकता है और यदि आवश्यक समझा जाए तो पसंदीदा सामग्रियों के आगे के परीक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले खतरनाक सामग्रियों की पहचान की जा सकती है।

बाहरी संबंध

 * Videos showing flammability of cables, including LSZH cables, based on jacket rating