घनीभूत पंप

कंडेनसेट पंप एक विशिष्ट प्रकार का पंप होता है जिसका उपयोग एचवीएसी (हीटिंग या कूलिंग), प्रशीतन, संघनक बॉयलर फर्नेस या भाप सिस्टम में उत्पादित कंडेनसेट (पानी) को पंप करने के लिए किया जाता है।

अनुप्रयोग
निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से किसी में अव्यक्त जल वाष्प से उत्पन्न घनीभूत को पंप करने के लिए कंडेनसेट पंप का उपयोग किया जा सकता है:


 * वातानुकूलित (ठंडा या गर्म) भवन निर्माण वायु
 * शीतलन और हिमीकरण प्रणालियों में प्रशीतित हवा
 * ताप विनिमायकों और रेडियेटरों में भाप
 * अति-उच्च दक्षता वाली भट्टियों की निकास धारा

कंडेनसेट रिकवरी सिस्टम भाप के उत्पादन की तीन वास्तविक लागतों को कम करने में मदद करता है:


 * ईंधन/ऊर्जा लागत
 * बॉयलर पानी मेकअप और सीवेज उपचार
 * बॉयलर जल रासायनिक उपचार

निर्माण और संचालन
घनीभूत पंपों का उपयोग हाइड्रोनिक प्रणालियों में किया जाता है जो गुरुत्वाकर्षण फ़ीड के माध्यम से अतिरिक्त संघनित पानी का निर्वहन नहीं कर सकते। कंडेनसेट पंप आमतौर पर विद्युत संचालित केन्द्रापसारक पंप होते हैं। उनका उपयोग एचवीएसी सिस्टम से घनीभूत पानी को निकालने के लिए किया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसलिए पानी को पंप किया जाना चाहिए। घरेलू इकाइयाँ अक्सर छोटी होती हैं और पंपों को एक हॉर्सपावर के एक अंश पर रेट किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक अनुप्रयोगों में, पंप और मोटर बहुत अधिक होते हैं। बड़े औद्योगिक पंप बॉयलर के दबाव में कंडेनसेट को वापस करने के लिए फीडवाटर पंप के रूप में भी काम कर सकते हैं।

घनीभूत पंप आमतौर पर रुक-रुक कर चलते हैं और एक टैंक होता है जिसमें घनीभूत जमा हो सकता है। आखिरकार, संचित तरल पंप को सक्रिय करने वाले फ्लोट स्विच को उठाता है। पंप तब तक चलता है जब तक कि टैंक में तरल का स्तर काफी हद तक कम नहीं हो जाता। कुछ पंपों में दो चरणों वाला स्विच होता है। जैसे ही द्रव पहले चरण के ट्रिगर बिंदु तक पहुंचता है, पंप सक्रिय हो जाता है। यदि तरल बढ़ना जारी रहता है (शायद इसलिए कि पंप विफल हो गया है या उसका निर्वहन अवरुद्ध हो गया है), तो दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। यह चरण एचवीएसी उपकरण को बंद कर सकता है (आगे कंडेनसेट के उत्पादन को रोकता है), एक अलार्म या दोनों को ट्रिगर करता है।

कुछ प्रणालियों में टैंक को खाली करने के लिए दो पंप शामिल हो सकते हैं। इस मामले में, दो पंप अक्सर वैकल्पिक संचालन करते हैं, और एक दो-चरण स्विच पहले चरण में ऑन-ड्यूटी पंप को सक्रिय करने के लिए और फिर दूसरे चरण में शेष पंप को सक्रिय करने के लिए कार्य करता है। यह दूसरे चरण की कार्रवाई एक पंप स्थापना के लिए नोट किए गए अन्य सिस्टम परिवर्तनों के किसी भी ट्रिगरिंग के अतिरिक्त है। इस तरह पंप रनटाइम को दोनों के बीच साझा किया जाता है, और एक पंप के काम करने में विफल होने की स्थिति में एक बैकअप पंप प्रदान किया जाता है।

छोटे पंपों में टैंक होते हैं जो 2 से 4 लीटर (0.5 से 1 गैलन) तक होते हैं और आमतौर पर उनके टैंकों पर फ्लैंग्स का उपयोग करके समर्थित होते हैं या बस फर्श पर रखे जाते हैं। पंप के तल पर एक ढाले हुए कुंडल में एक प्लास्टिक प्ररित करनेवाला पंपिंग क्रिया प्रदान करता है; यह प्ररित करनेवाला एक धातु शाफ्ट के माध्यम से मोटर से जुड़ा होता है जो टैंक के शीर्ष के ऊपर घुड़सवार मोटर से नीचे की ओर फैलता है। बड़े पंप आमतौर पर फर्श के नीचे एक टैंक (नाबदान) से तरल खींचने वाले पैड होते हैं। सबसे छोटे पंपों में कोई टैंक नहीं हो सकता है और उन्हें बस एक कंटेनर के भीतर रखा जाता है जैसे कि डीह्यूमिडिफ़ायर उपकरण का ड्रिप पैन।

अधिकांश इलाकों में, घनीभूत पानी को आवास के बाहर पंप किया जाना चाहिए; आम तौर पर सीवर पाइपों में संघनित पानी भरने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक जाल की आवश्यकता होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीवर गैस आवास में बैकफीड नहीं करती है।

भाप घनीभूत
औद्योगिक भाप प्रणालियों में कंडेनसेट पंप का उपयोग संयंत्र के दूरस्थ क्षेत्रों से कंडेनसेट को इकट्ठा करने और वापस करने के लिए किया जाता है। बॉयलर में उत्पादित भाप उपकरण को गर्म कर सकती है और काफी दूरी तक प्रक्रिया कर सकती है। एक बार भाप का उपयोग करने के बाद यह गर्म पानी या घनीभूत हो जाता है। यह पंप और संभवतः प्लांट के आस-पास कई अन्य इस गर्म पानी को बॉयलर के करीब एक मेकअप टैंक में वापस लौटाते हैं, जहां इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक उपचार किया जा सकता है और बॉयलर में पुन: उपयोग किया जा सकता है, फलस्वरूप इसे कभी-कभी कंडेनसेट रिटर्न पंप के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

स्टीम पावर प्लांट में, विशेष रूप से शिपबोर्ड वाले, कंडेनसेट पंप सामान्य रूप से मुख्य कंडेनसर हॉटवेल के निकट स्थित होता है, जो अक्सर इसके ठीक नीचे होता है। यह पंप पानी को मेक-अप टैंक में भाप जनरेटर या बॉयलर के करीब भेजता है। यदि टैंक को कंडेनसेट से घुलित ऑक्सीजन को हटाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, तो इसे डीरेटिंग फीड टैंक (DFT) के रूप में जाना जाता है। डीएफटी का आउटपुट फीड बूस्टर पंप की आपूर्ति करता है, जो बदले में फीडवाटर पंप की आपूर्ति करता है जो फीडवाटर को बॉयलर में लौटाता है ताकि चक्र फिर से शुरू हो सके। गुहिकायन और उसके बाद होने वाली क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त शुद्ध सकारात्मक सक्शन हेड प्रदान करने के लिए लगातार दो पंपों का उपयोग किया जाता है।

यह पंप आमतौर पर ऊपर दिए गए उदाहरण की तुलना में एक बहुत बड़े टैंक, फ्लोट स्विच और एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होता है। कुछ प्रणालियाँ इतनी दूरस्थ होती हैं कि भाप की शक्ति का उपयोग कंडेनसेट को वापस करने के लिए किया जाता है जहाँ बिजली प्रदान करना अव्यावहारिक है।

निस्तारण
छोटे घनीभूत पंपों का उत्पादन आमतौर पर PVCl प्लास्टिक ट्यूबिंग (घनीभूत नाली लाइन) के माध्यम से एक सीवर, नलसाजी नाली, या बाहरी दुनिया में भेजा जाता है। ध्यान दें, कुछ स्थानों में घनीभूत पानी को सीवर प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और इसे घर के बाहर आमतौर पर लीडर/गटर डाउनस्पाउट सिस्टम में निर्देशित किया जाना चाहिए।

यदि पंप के टैंक की तुलना में लाइन का आउटलेट उच्च स्तर पर है, तो पंप के आउटलेट पर एक चेक वाल्व अक्सर लगाया जाता है ताकि तरल पंप के टैंक में पीछे की ओर प्रवाहित न हो सके। यदि आउटलेट टैंक के स्तर से नीचे है, तो साइफनेज आमतौर पर पंप के निष्क्रिय होने पर सभी तरल की आउटपुट लाइन को स्वाभाविक रूप से साफ़ कर देता है। दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में, यह महत्वपूर्ण है कि घनीभूत लाइनें जो बाहर समाप्त हो जाती हैं, उन्हें सावधानी से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि कोई पानी जमने के लिए लाइन में न रह सके; यह आगे की कार्रवाई से लाइन को अवरुद्ध कर देगा।

संघनित जल आसुत जल होता है लेकिन इसमें अक्सर रसायन होते हैं। यदि इसे हवा की धारा से संघनित किया जा रहा है, तो इसमें धूल, सूक्ष्म जीव या अन्य प्रदूषक हो सकते हैं। यदि इसे भाप से संघनित किया जाता है, तो इसमें विभिन्न बॉयलर जल उपचार रसायनों के निशान हो सकते हैं। और अगर यह भट्टी की निकास गैसों से संघनित होता है, तो यह अम्लीय हो सकता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है, जिसके परिणामस्वरूप निकास गैस की धारा में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। स्टीम और एग्जॉस्ट कंडेनसेट आमतौर पर गर्म होता है। कंडेनसेट के सावधानीपूर्वक संचालन या यहां तक कि रासायनिक उपचार की आवश्यकता के लिए इन विभिन्न कारकों को (स्थानीय नियमों के साथ) जोड़ा जा सकता है, और इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले कंडेनसेट पंपों को उचित रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए।

सुरक्षा
घनीभूत पंप औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक मामले में, एक 2,600 गैलन प्रति मिनट भाप घनीभूत पंप में विस्फोट हो गया जब इसे अपने सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व के बंद होने के साथ संचालित किया गया था। विस्फोट का बल इतना था कि इसने विस्फोट स्थल से 400 फीट (122 मीटर) दूर 5 पाउंड (2.2 किलोग्राम) धातु के टुकड़े को धकेल दिया।

यह भी देखें

 * अपवाहिका
 * जल निकासी पैन

बाहरी कड़ियाँ

 * Types of Condensate Recovery
 * Understanding and Solving Equipment Stall
 * Cleaning Your AC Condensate Pan and Drain Line
 * InspectAPedia, Air Conditioning condensate drains & pumps