ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर

एक वक्र  ट्रांसफार्मर एक ज़िगज़ैग या इंटरकनेक्टेड स्टार वाइंडिंग कनेक्शन के साथ एक विशेष-उद्देश्य ट्रांसफार्मर है, जैसे कि प्रत्येक आउटपुट दो (2) चरणों का वेक्टर योग 120 ° से ऑफसेट होता है। इसका उपयोग ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है, जो एक भूमिगत 3-चरण प्रणाली से लापता तटस्थ कनेक्शन बनाता है ताकि उस तटस्थ को पृथ्वी संदर्भ बिंदु पर ग्राउंडिंग की अनुमति मिल सके; हार्मोनिक शमन करने के लिए, क्योंकि वे ट्रिपलेट (3, 9, 15, 21, आदि) हार्मोनिक्स (विद्युत शक्ति) धाराओं को दबा सकते हैं; एक  autotransformer  के रूप में 3-फेज बिजली की आपूर्ति करने के लिए (बिना किसी पृथक सर्किट के प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में सेवा); और गैर-मानक, चरण-शिफ्ट, 3-चरण बिजली की आपूर्ति करने के लिए।

नौ-घुमावदार, तीन-चरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर तीन प्राइमरी और छह समान माध्यमिक वाइंडिंग होते हैं, जिनका उपयोग चित्र के रूप में ज़िगज़ैग वाइंडिंग कनेक्शन में किया जा सकता है। पारंपरिक डेल्टा या वाई वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन तीन-चरण ट्रांसफार्मर के साथ, एक मानक, स्टैंड-अलोन ट्रांसफार्मर जिसमें तीन कोर पर केवल छह वाइंडिंग होते हैं, का उपयोग ज़िगज़ैग वाइंडिंग कनेक्शन में भी किया जा सकता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को कभी-कभी ज़िगज़ैग बैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। सभी मामलों में, छह या नौ वाइंडिंग, प्रत्येक ज़िगज़ैग वाइंडिंग कोर पर पहला कॉइल अगले कोर पर दूसरे कॉइल से विपरीत रूप से जुड़ा होता है। फिर दूसरे कॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए एक साथ बांधा जाता है, और चरण प्राथमिक कॉइल से जुड़े होते हैं। इसलिए, प्रत्येक चरण एक दूसरे चरण के साथ जोड़े जाते हैं, और वोल्टेज रद्द हो जाते हैं। जैसे, तटस्थ बिंदु के माध्यम से नगण्य धारा होगी, जिसे जमीन से बांधा जा सकता है। तीन अंगों में से प्रत्येक को दो खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंग के दो हिस्सों में समान संख्या में मोड़ होते हैं और विपरीत दिशाओं में घाव होते हैं। न्यूट्रल ग्राउंडेड के साथ, फेज-टू-ग्राउंड शॉर्ट फॉल्ट के दौरान, करंट का एक तिहाई फॉल्ट करंट में लौटता है, और शेष को डेल्टा स्रोत से ग्राउंडिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने पर तीन चरणों में से दो से गुजरना चाहिए। यदि एक या एक से अधिक चरणों में पृथ्वी की खराबी होती है, तो ट्रांसफार्मर के प्रत्येक चरण पर लागू वोल्टेज अब संतुलन में नहीं रहता है; वाइंडिंग्स में फ्लक्स अब विरोध नहीं करते हैं। (सममित घटकों का उपयोग करते हुए, यह I हैa0 = मैंb0 = मैंc0।) जीरो-सीक्वेंस (अर्थ फॉल्ट) करंट ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल से फॉल्टिंग फेज के बीच मौजूद होता है। इस एप्लिकेशन में ज़िगज़ैग ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य डेल्टा से जुड़े सिस्टम पर पृथ्वी के दोषों के लिए वापसी पथ प्रदान करना है। सामान्य परिस्थितियों में न्यूट्रल में नगण्य करंट के साथ, एक अंडरसिज्ड (निरंतर फॉल्ट लोड ले जाने में असमर्थ) ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल शॉर्ट-टाइम रेटिंग की आवश्यकता के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते दोषपूर्ण लोड स्वचालित रूप से गलती की स्थिति में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वांछित अधिकतम फॉल्ट करंट के लिए ट्रांसफॉर्मर का प्रतिबाधा बहुत कम नहीं होना चाहिए। प्रतिबाधा को अधिकतम दोष धाराओं को सीमित करने के लिए द्वितीयक को अभिव्यक्त करने के बाद जोड़ा जा सकता है (3Io पथ)। वेक्टर समूह को प्राप्त करने के लिए Y (wye या star), डेल्टा और ज़िगज़ैग वाइंडिंग्स के संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक विद्युत नेटवर्क में उच्च वोल्टेज वितरण नेटवर्क के लिए 33 kV/11 kV डेल्टा/स्टार के साथ 110 kV/33 kV स्टार/स्टार ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसमिशन नेटवर्क हो सकता है। अगर 110 केवी/11 केवी नेटवर्क के बीच सीधे परिवर्तन की आवश्यकता है तो एक विकल्प 110 केवी/11 केवी स्टार/डेल्टा ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करना है। समस्या यह है कि 11 केवी डेल्टा में अब पृथ्वी संदर्भ बिंदु नहीं है। 110 केवी/11 केवी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष के पास एक ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर स्थापित करना आवश्यक पृथ्वी संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।

अनुप्रयोग
एक स्थिर तटस्थ वोल्टेज प्रदान करने और अत्यधिक चरण-से-जमीन वोल्टेज को रोकने के लिए तीन-चरण इनवर्टर (आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए) को ग्रिड से जोड़ते समय ज़िगज़ैग ट्रांसफार्मर की अक्सर उपयोगिताओं की आवश्यकता होती है। यह इनवर्टर के अंदर स्विचिंग उपकरणों की भी सुरक्षा करता है, जो आमतौर पर विद्युत रोधित गेट द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर  (IGBTs) होते हैं।