विद्युत बंध

इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग बिजली के झटके से सुरक्षा के रूप में किसी कमरे या इमारत में बिजली ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई सभी उजागर धातु वस्तुओं को जानबूझकर विद्युत रूप से जोड़ने का अभ्यास है। विद्युत संभावित अंतर के साथ धातु की सतहों के बीच विद्युत आर्किंग को कम करने के लिए भी बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत इन्सुलेशन की विफलता होती है, तो कमरे में सभी बंधी हुई धातु की वस्तुओं में काफी हद तक समान विद्युत क्षमता होगी, ताकि कमरे में रहने वाला व्यक्ति अलग-अलग क्षमता वाली दो वस्तुओं को नहीं छू सके। यहां तक ​​कि अगर दूर स्थित जमीन (बिजली) से कनेक्शन टूट जाता है, तो भी रहने वाले को खतरनाक संभावित मतभेदों से बचाया जाएगा।

स्पष्टीकरण
बिजली से चलने वाली किसी इमारत में, सुरक्षा कारणों से सभी धातु की वस्तुओं जैसे पाइप को एक साथ जोड़कर एक सुसज्जित क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य बिजली की धरती से जोड़ना सामान्य बात है। यह यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है क्योंकि कई इमारतों को TN−C−S अर्थिंग प्रणाली  की आपूर्ति की जाती है जहां न्यूट्रल और अर्थ कंडक्टर संयुक्त होते हैं। बिजली मीटर के करीब यह कंडक्टर दो भागों में विभाजित है, अर्थ और ग्राउंड और उपभोक्ता इकाई में न्यूट्रल बसबार। यदि न्यूट्रल से ग्राउंड कनेक्शन टूट जाता है, तो न्यूट्रल से बंधी सभी वायरिंग और अन्य वस्तुएं लाइन वोल्टेज पर सक्रिय हो जाएंगी। जिन वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है उनके उदाहरणों में धातु जल पाइपिंग सिस्टम, गैस पाइपिंग, केंद्रीय हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए नलिकाएं, और रेलिंग, सीढ़ियां, सीढ़ियां, प्लेटफार्म और फर्श जैसी इमारतों के खुले धातु वाले हिस्से शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण के बिना मिट्टी वाले धातु के आवरण को छूता है, साथ ही दूर की धरती से जुड़ी किसी धातु की वस्तु के संपर्क में आता है, तो उपकरण में खराबी होने पर उसे बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। यदि सभी धातु की वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, तो भवन में सभी धातु की वस्तुएं समान क्षमता पर होंगी। तब एक साथ दो 'जमी हुई' वस्तुओं को छूने से झटका लगना संभव नहीं होगा। बाथरूम, स्विमिंग पूल और फव्वारों के लिए बॉन्डिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूल और फव्वारों में, एक निश्चित आकार से अधिक की किसी भी धातु की वस्तु (पावर सर्किट के कंडक्टरों के अलावा) को यह सुनिश्चित करने के लिए बांधा जाना चाहिए कि सभी कंडक्टर समान क्षमता पर हैं। चूंकि यह जमीन में दबा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक पैनल ग्राउंड की तुलना में पूल बेहतर ग्राउंड हो सकता है। सभी प्रवाहकीय तत्वों के जुड़े होने से, इसकी संभावना कम है कि विद्युत धारा तैराक के माध्यम से रास्ता खोज लेगी। कंक्रीट पूल में, कंक्रीट की मजबूत पट्टियों को भी बॉन्डिंग सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी गलती के दौरान कोई खतरनाक संभावित ग्रेडिएंट उत्पन्न न हो।

पृथ्वी कैसे रक्षा करती है
ग्राउंडेड (अर्थेड) न्यूट्रल वाले सिस्टम में, उपकरण के सभी गैर-करंट-वाहक धातु भागों को मुख्य सर्विस पैनल पर अर्थ ग्राउंड से जोड़ने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि दोषों के कारण करंट (जैसे कि गर्म तार के फ्रेम या चेसिस को छूना) डिवाइस) को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाएगा। अर्थिंग सिस्टम सिस्टम में जहां इंस्टॉलेशन अर्थ से ट्रांसफार्मर न्यूट्रल तक सीधा कनेक्शन होता है, अर्थिंग शाखा सर्किट ओवर-करंट प्रोटेक्शन ( फ़्यूज़ (विद्युत) या  परिपथ वियोजक ) को गलती का तेजी से पता लगाने और सर्किट को बाधित करने की अनुमति देगा। टीटी अर्थिंग प्रणाली सिस्टम के मामले में जहां ट्रांसफार्मर न्यूट्रल से सीधे कनेक्शन की कमी के कारण विद्युत प्रतिबाधा अधिक है, डिस्कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए। आरसीडी का उपयोग अन्य स्थितियों में भी किया जाता है जहां छोटे पृथ्वी दोषों (दुर्घटनावश किसी जीवित तार को छूने वाले मानव या क्षति सहित) का तेजी से वियोग वांछित होता है।

समविभव संबंध
इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग में धातु को विद्युत रूप से जोड़ना शामिल है ताकि यह हर जगह एक ही वोल्टेज पर हो। विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए सटीक नियम देश, इलाके या आपूर्ति करने वाली बिजली कंपनी के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग वहां से की जाती है जहां से वितरण वायरिंग इमारत में आने वाले पानी और ईंधन गैस  सेवाओं में प्रवेश करती है। यह बाथरूम में भी किया जाता है, जहां धातु के पाइप और विद्युत सर्किट की मिट्टी सहित बाथरूम से निकलने वाली सभी उजागर धातु को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हमेशा एक ही क्षमता पर हों। प्लास्टिक पाइप द्वारा आपूर्ति की गई धातु की फिटिंग सहित पृथक धातु की वस्तुओं को धातु स्टड कार्य और कई लम्बे कॉन्डोमिनियम, अपार्टमेंट और कार्यालय/वाणिज्यिक निर्माण में देखे गए फ्रेमिंग का उपयोग करने वाले निर्माण के अपवाद के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

विमान विद्युत संबंध
विमान में, इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग स्थैतिक बिजली के निर्माण को रोकती है जो रेडियो और नेविगेशनल उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकती है। बॉन्डिंग न्यूनतम आर्किंग के साथ एयरफ्रेम के माध्यम से करंट को पारित करने की अनुमति देकर बिजली से सुरक्षा भी प्रदान करती है। बॉन्डिंग विमान के ईंधन टैंक और होसेस में खतरनाक स्थैतिक निर्वहन को रोकती है।

यह भी देखें

 * अर्थिंग प्रणाली
 * पृथ्वी की क्षमता में वृद्धि
 * आवारा वोल्टेज
 * बंधन जम्पर

नोट्स और संदर्भ
विमान नली विद्युत संबंध

श्रेणी: विद्युत विद्युत वितरण श्रेणी: विद्युत सुरक्षा

en:ग्राउंडिंग#संभावित समकरण प्रणाली