सोलर कॉम्बिसिस्टम

एक सौर कॉम्बिसिस्टम सौर तापन और सौर शीतलन दोनों के साथ-साथ सौर तापीय संग्राहकों की एक सामान्य श्रृंखला से जल तापन प्रदान करता है, जो आमतौर पर एक सहायक गैर-सौर ताप स्रोत द्वारा समर्थित होता है।

सोलर कॉम्बिसिस्टम का आकार अलग-अलग संपत्तियों में स्थापित से लेकर ब्लॉक हीटिंग स्कीम में कई की सेवा देने वाले तक हो सकता है। जिला तापन संपत्तियों के बड़े समूहों की सेवा करने वालों को केंद्रीय सौर तापन योजनाएं कहा जाता है।

कई प्रकार के सौर कॉम्बीसिस्टम का उत्पादन किया जाता है - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सौर ताप और शीतलन कार्यक्रम टास्क 14 के हिस्से के रूप में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में 20 से अधिक की पहचान की गई थी। 1997 में। हालाँकि, किसी विशेष देश में बाज़ार की प्रणालियाँ अधिक प्रतिबंधित हो सकती हैं, क्योंकि अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। 1990 के दशक से पहले ऐसी प्रणालियाँ प्रत्येक संपत्ति के लिए कस्टम-निर्मित होती थीं। तब से व्यावसायिक पैकेज विकसित हुए हैं और अब आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं।

स्थापित कॉम्बीसिस्टम के आकार के आधार पर, कम ऊर्जा वाली इमारतों में वार्षिक अंतरिक्ष हीटिंग योगदान 10% से 60% या अधिक तक हो सकता है | अल्ट्रा-लो ऊर्जा पैसिवहॉस-प्रकार की इमारतें; यहां तक ​​कि 100% तक जहां एक बड़े मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण या केंद्रित सौर तापीय ताप का उपयोग किया जाता है। सौर गर्म पानी समाप्त होने के बाद गर्मी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए शेष गर्मी की आपूर्ति एक या अधिक सहायक स्रोतों द्वारा की जाती है। ऐसे सहायक ताप स्रोत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं (जब भूतापीय ताप पंप का उपयोग किया जाता है, तो कॉम्बिसिस्टम को जियोसोलर कहा जाता है) और, कभी-कभी, फिर से चार्ज करने लायक संप्रहार ।

2001 के दौरान, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में स्थापित सभी घरेलू सौर कलेक्टरों में से लगभग 50% को कॉम्बिसिस्टम की आपूर्ति करनी थी, जबकि स्वीडन में यह अधिक था। जर्मनी में, जहां स्थापित कुल कलेक्टर क्षेत्र (900,000 एम2) अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ा था, 25% कॉम्बिसिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए था। 1980 के दशक के मध्य से कनाडा में भी कॉम्बीसिस्टम स्थापित किए गए हैं।

कुछ कॉम्बीसिस्टम गर्मियों में अवशोषण शीतलन को शामिल कर सकते हैं।

वर्गीकरण
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सोलर हीटिंग और कूलिंग प्रोग्राम टास्क 26 (1998 से 2002) के काम के बाद, सौर कॉम्बिसिस्टम को दो मुख्य पहलुओं के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है; सबसे पहले ताप (या ठंडा) भंडारण श्रेणी (भंडारण टैंक में पानी डालने और निकालने का तरीका और स्तरीकरण (पानी) पर इसका प्रभाव); दूसरे, सहायक ताप (या ठंडा) प्रबंधन श्रेणी द्वारा (जिस तरह से गैर-सौर-थर्मल सहायक हीटर या कूलर को सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है)।

स्तरीकरण को बनाए रखना (टैंक के तल पर पानी के तापमान में ठंडे से लेकर शीर्ष पर गर्म पानी के तापमान में भिन्नता) को बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि कॉम्बिसिस्टम गर्म या ठंडे पानी की आपूर्ति कर सके और विभिन्न तापमानों पर अंतरिक्ष हीटिंग और ठंडा पानी की आपूर्ति कर सके।

इसलिए एक सौर संयोजन प्रणाली को बी/डीएस, सीएस आदि प्रकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

इन प्रकारों के भीतर, सिस्टम को कई अलग-अलग तरीकों से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। व्यक्तिगत घर के लिए उनके पास भंडारण टैंक, नियंत्रण और सहायक हीटर और कूलर एक ही अलग निर्माण  पैकेज में एकीकृत हो सकते हैं - या नहीं भी हो सकते हैं। इसके विपरीत, कई संपत्तियों की सेवा देने वाली बड़ी केंद्रीकृत प्रणालियाँ भी हैं।

सबसे सरल कॉम्बीसिस्टम - टाइप ए - में कोई नियंत्रित भंडारण उपकरण नहीं है। इसके बजाय वे कंक्रीट फर्श स्लैब में लगे अंडरफ्लोर सेंट्रल हीटिंग पाइप के माध्यम से सौर तापीय कलेक्टरों से गर्म (या ठंडा) पानी पंप करते हैं। थर्मल द्रव्यमान प्रदान करने के लिए फर्श स्लैब को मोटा किया जाता है और ताकि शाम के दौरान पाइप (स्लैब के नीचे) से गर्मी और ठंडक निकल जाए।

कॉम्बिसिस्टम डिज़ाइन
कॉम्बिसिस्टम का आकार और जटिलता, और उपलब्ध विकल्पों की संख्या का मतलब है कि डिज़ाइन विकल्पों की तुलना करना सीधा नहीं है। प्रदर्शन का उपयोगी अनुमान अपेक्षाकृत आसानी से लगाया जा सकता है, हालाँकि सटीक भविष्यवाणियाँ कठिन बनी हुई हैं।

सोलर कॉम्बिसिस्टम को डिजाइन करने के लिए उपकरण उपलब्ध हैं, जो निर्माता के दिशानिर्देशों से लेकर नामांकित (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सोलर हीटिंग और कूलिंग प्रोग्राम टास्क 26 के लिए विकसित) से लेकर अलग-अलग जटिलता और सटीकता के विभिन्न कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तक भिन्न हैं।

सॉफ़्टवेयर और पैकेजों में कॉम्बीसन (टास्क 26 टीम द्वारा निःशुल्क जारी किया गया) शामिल हैं। जिसका उपयोग बुनियादी सिस्टम आकार के लिए किया जा सकता है) और मुफ़्त SHWwin (ऑस्ट्रिया, जर्मन में)। ). अन्य वाणिज्यिक प्रणालियाँ उपलब्ध हैं।

सोलर कॉम्बीसिस्टम आम तौर पर अंडरफ्लोर हीटिंग और कूलिंग का उपयोग करते हैं ।

संग्राहकों को यथासंभव छोटा बनाने के लिए संकेंद्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी
सौर कॉम्बीसिस्टम सौर गर्म पानी और नियमित केंद्रीय हीटिंग और फर्श के भीतर गर्मी  के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के साथ-साथ सहायक प्रणालियों - सूक्ष्म पीढ़ी प्रौद्योगिकियों या अन्यथा में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का उपयोग करते हैं।

कॉम्बिसिस्टम के लिए अद्वितीय तत्व इन प्रौद्योगिकियों को संयोजित करने का तरीका है, और उन्हें एकीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली नियंत्रण प्रणालियाँ, साथ ही कोई भी स्तरीकरण तकनीक जिसे नियोजित किया जा सकता है।

कम ऊर्जा भवन से संबंध
20वीं सदी के अंत तक सौर गर्म पानी प्रणालियाँ कई [[जलवायु क्षेत्र]]ों में घरेलू गर्म पानी की आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने में सक्षम थीं। हालाँकि, सदी के आखिरी दशकों में विश्वसनीय कम-ऊर्जा निर्माण तकनीकों के विकास के साथ ही अंतरिक्ष हीटिंग के लिए ऐसी प्रणालियों का विस्तार समशीतोष्ण और ठंडे जलवायु क्षेत्रों में यथार्थवादी हो गया।

जैसे-जैसे गर्मी की मांग कम होती है, सिस्टम का समग्र आकार और लागत कम हो जाती है, और सौर हीटिंग के विशिष्ट कम पानी के तापमान का अधिक आसानी से उपयोग किया जा सकता है - खासकर जब अंडरफ्लोर हीटिंग या दीवार हीटिंग के साथ जोड़ा जाता है। उपकरण द्वारा घेरी गई मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे इसके स्थान का लचीलापन भी बढ़ जाता है।

कम ऊर्जा वाली इमारतों में अन्य हीटिंग प्रणालियों की तरह, सिस्टम का प्रदर्शन नियमित इमारतों की तुलना में रहने वालों की संख्या, कमरे के तापमान और वेंटिलेशन दर के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जहां उच्च समग्र ऊर्जा मांग के संबंध में ऐसे प्रभाव छोटे होते हैं।

यह भी देखें

 * जियोथर्मल ताप पंप
 * नवीकरणीय ताप सांद्रण सौर (इन प्रणालियों में ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिजली बनाने के लिए नहीं)
 * नवीकरणीय ऊर्जा
 * सौर शीतलता
 * सूरज की गर्मी
 * केंद्रीय सौर तापन
 * सौर तापीय ऊर्जा

बाहरी संबंध

 * IEA SHC Task 26 official site
 * The European Altener Programme Project: Solar Combisystems
 * Test of Thermal Solar Systems for Hot Water and Space Heating (June 2004)
 * Interseasonal Heat Transfer integrates solar thermal collection and thermal storage
 * Combisystem test reports - Mostly in German

संदर्भ

 * Solar Heating Systems for Houses – A Design Handbook for Solar Combisystems, James and James, ISBN 1-902916-46-8 (by the Task 26 team)

फ़ुटनोट
श्रेणी: भूतापीय ऊर्जा श्रेणी:सौर ऊर्जा श्रेणी:सौर तापीय ऊर्जा श्रेणी:हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग श्रेणी:आवासीय तापन