सर्विस ड्रॉप

विद्युत शक्ति वितरण में, एक सर्विस ड्रॉप एक उपरि विद्युत लाइन है जो उपयोगिता पोल से ग्राहक के भवन या अन्य परिसर तक चलती है। यह वह बिंदु है जहां विद्युत उपयोगिता अपने ग्राहकों को बिजली प्रदान करती है। भूमिगत वितरण प्रणाली के लिए ग्राहक कनेक्शन को आमतौर पर सेवा पार्श्व कहा जाता है। सर्विस ड्रॉप या लेटरल के कंडक्टर आमतौर पर यूटिलिटी कंपनी के स्वामित्व और रखरखाव के होते हैं, लेकिन कुछ औद्योगिक ड्रॉप्स ग्राहक के पास स्थापित और स्वामित्व में होते हैं।

ग्राहक के परिसर में, तार आमतौर पर एक weatherhead  के माध्यम से इमारत में प्रवेश करते हैं जो बारिश और बर्फ के प्रवेश से बचाता है, और  विद्युत नाली  के माध्यम से एक  बिजली का मीटर  में गिरता है जो बिलिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति को मापता है और रिकॉर्ड करता है, फिर  फ्यूज (विद्युत)  सेवा में प्रवेश करता है। पैनल। सिस्टम का यूटिलिटी का हिस्सा समाप्त हो जाता है, और ग्राहक की वायरिंग विद्युत मीटर के आउटपुट सॉकेट पर शुरू हो जाती है। सर्विस पैनल में एक मुख्य फ़्यूज़ (इलेक्ट्रिकल) या  परिपथ वियोजक  होगा, जो इमारत में एक साथ प्रवेश करने वाले सभी विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है, और कई छोटे फ़्यूज़/ब्रेकर होते हैं, जो अलग-अलग शाखा सर्किट की रक्षा करते हैं। एक स्विच या छोटी संख्या में स्विच (उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम छह) संचालित करके सभी बिजली काटने का हमेशा प्रावधान है; जब सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है तो यह मुख्य सर्किट ब्रेकर द्वारा प्रदान किया जाता है।

उत्तर अमेरिकी
उत्तरी अमेरिका में, आवासीय सर्विस ड्रॉप्स के लिए 120/240 V विभाजित चरण ़ सिस्टम का उपयोग किया जाता है।  एक पोल-माउंटेड सिंगल फेज  वितरण ट्रांसफार्मर  आमतौर पर एक या दो आवासों के लिए बिजली प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग इसके सिरों के बीच 240 वोल्ट प्रदान करती है और केंद्र में टैप की जाती है। सर्विस ड्रॉप एक  ग्राउंड और न्यूट्रल  से बना होता है जो ट्रांसफॉर्मर के सेंटर टैप से जुड़ा होता है और वाइंडिंग के सिरों से जुड़ी दो लाइनें होती हैं जो न्यूट्रल लाइन के संबंध में 120V प्रदान करती हैं। जब इन पंक्तियों को एक साथ अछूता और मुड़ जाता है, तो उन्हें ट्रिपलक्स केबल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक ताकत प्रदान करने के लिए तटस्थ कंडक्टर के बीच में एक सहायक ओवरहेड_लाइन # निर्माण शामिल हो सकता है। पोल से न्यूट्रल लाइन सर्विस पैनल के पास  जमीन (विद्युत)  से जुड़ी होती है; अक्सर एक प्रवाहकीय छड़ पृथ्वी में संचालित होती है। सर्विस ड्रॉप विपरीत चरण (तरंगों) की दो 120 वी लाइनों के साथ भवन प्रदान करता है, इसलिए दो 120 वी कंडक्टरों के बीच लोड को जोड़कर 240 वी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 120 वी भार दो 120 वी लाइनों में से किसी के बीच जुड़ा हुआ है और तटस्थ रेखा। 240 V सर्किट का उपयोग उच्च-मांग वाले उपकरणों के लिए किया जाता है, जैसे  एयर कंडीशनर, पानी गर्म करने, कपड़े सुखाने वाले,  तंदूर  और  बायलर , जबकि 120 V सर्किट का उपयोग लाइटिंग और साधारण छोटे उपकरण आउटलेट जैसे हल्के भार के लिए किया जाता है।

यूरोपीय
कई यूरोपीय देशों और अन्य देशों में जो यूरोपीय प्रणालियों का उपयोग करते हैं, घरेलू आवासों के लिए अक्सर तीन चरण  की सर्विस ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। तीन-चरण की शक्ति का उपयोग कई आवासों की सेवा के लिए लंबे समय तक सर्विस ड्रॉप की अनुमति देता है, जो कि यूरोप में आवास के उच्च घनत्व के साथ किफायती है। सर्विस ड्रॉप में तीन चरण के तार और एक तटस्थ तार होता है जो जमीन से जुड़ा होता है। प्रत्येक चरण तार इसके और तटस्थ के बीच जुड़े भार को लगभग 230 V प्रदान करता है। प्रत्येक चरण तार में 50 हर्ट्ज वैकल्पिक धारा होती है जो कि अन्य दो के साथ 120 ° चरण से बाहर होती है। अतीत में भी कई अलग-अलग वोल्टेज मानकों का उपयोग किया गया है: 220Y380, 230Y400 और 240Y415, भविष्य में 230Y400 के सामंजस्य की योजना के साथ। इस अंकन में, पहली संख्या चरण तार और तटस्थ के बीच वोल्टेज है, और दूसरी संख्या, वाई के बाद, लाइन वोल्टेज (किसी भी दो चरण तारों के बीच) है।

अन्य देश, जैसे यूके और आयरलैंड, आम तौर पर एक ही चरण में हर तीसरे घर के साथ प्रति घर एक चरण और तटस्थ प्रदान करते हैं।

वाणिज्यिक और औद्योगिक
वाणिज्यिक और औद्योगिक सेवा बूँदें बहुत बड़ी हो सकती हैं, और आमतौर पर तीन-चरण विद्युत शक्ति होती हैं। यूएस में, सामान्य सेवाएं 120Y/208 (तीन 120 V सर्किट 120 डिग्री आउट ऑफ फेज, 208 V लाइन-टू-लाइन के साथ), 240 V तीन-चरण, और 480 V तीन-चरण हैं। कनाडा में 600 वी तीन चरण आम है, और 380-415 वी या 690 वी तीन चरण यूरोपीय और कई अन्य देशों में पाए जाते हैं। आम तौर पर, उच्च वोल्टेज का उपयोग भारी औद्योगिक भार और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए कम वोल्टेज के लिए किया जाता है।

उत्तरी अमेरिका में जहां सर्विस ड्रॉप्स के लिए सिंगल-फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आदर्श हैं, तीन-फेज सर्विस ड्रॉप्स का निर्माण अक्सर तीन सिंगल-फेज ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके किया जाता है, जो वाई कॉन्फ़िगरेशन में वायर्ड होते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मर बैंक कहा जाता है।

भूमिगत
ग्राहक के लिए सर्विस कंडक्टर पैडमाउंट ट्रांसफार्मर  से लेकर ग्राहक के मीटर तक भूमिगत हो सकते हैं।