अंतःस्यंदन (एचवीएसी)

अंतःस्यंदन किसी भवन में बाहरी हवा का अनजाने या आकस्मिक प्रवेश है, जो की सामान्यतः भवन के आवरण में दरारों के माध्यम से और प्रवेश के लिए दरवाजों के उपयोग के माध्यम से। अंतःस्यंदन को कभी-कभी वायु रिसाव भी कहा जाता है। यह जानबूझकर या अनजाने में किसी भवन से कमरे की हवा का रिसाव, एक्सफ़िल्ट्रेशन कहलाता है। जहाँ अंतःस्यंदन हवा, भवन के ऋणात्मक दबाव और वायु उछाल बलों के कारण होती है जिन्हें सामान्यतः स्टैक प्रभाव के रूप में जाना जाता है।

अंतःस्यंदन के उपाय
अंतःस्यंदन की दर एक भवन में बाहरी हवा की वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर है, सामान्यतः क्यूबिक फीट प्रति मिनट (सीएफएम) या लीटर प्रति सेकंड (एलपीएस) में प्रति घंटे वायु परिवर्तन, (I), प्रति घंटे होने वाले आंतरिक आयतन वायु परिवर्तनों की संख्या है, और इसकी इकाइयाँ 1/घंटा हैं। वायु विनिमय दर को प्रति घंटे वायु परिवर्तन (एसीएच) के रूप में भी जाना जाता है।

एसीएच प्रति घंटा वेंटिलेशन दर है, जिसे भवन की मात्रा से विभाजित किया जाता है। इसकी गणना भवन के सीएफएम को 60 से गुणा करके और फिर भवन की मात्रा (सीएफएम x 60)/वॉल्यूम से विभाजित करके की जा सकती है।

तैयार संरचनाओं में अंतःस्यंदन को अधिकांशत: ट्रेसर-गैस रिसाव परीक्षण का उपयोग करके सीधे मापा जा सकता है।

वेंटिलेशन वायु के रूप में अंतःस्यंदन
इस प्रकार अनेक छोटे भवन में, वेंटिलेशन वायु लाने के लिए 'विवश ' या 'यांत्रिक' वेंटिलेशन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वेंटिलेशन हवा प्रदान करने के लिए खुलने वाली खिड़कियों और अन्य खुले स्थानों, निकास पंखों और अंतःस्यंदन के माध्यम से प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः, प्रति घंटे कम से कम एक तिहाई वायु परिवर्तन को न्यूनतम माना जाता है। अशरे मानक 62.2 को 2004 में अपनाया गया था; यह कम ऊंचाई वाले आवासों के प्राकृतिक वायुसंचार वायु आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। मानक निर्दिष्ट करता है कि 0.35 एसीएच से कम अंतःस्यंदन वाले घरों में विवश वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। यह समान्यत: हीट रिकवरी वेंटिलेशन या निरन्तर या समय-समय पर चलने वाले निकास पंखों के साथ पूरा किया जाता है।

अंतःस्यंदन पर नियंत्रण
क्योंकि अंतःस्यंदन अनियंत्रित है, और बिना नियम के हवा को प्रवेश देती है, इसे सामान्यतः वेंटिलेशन वायु उद्देश्यों को छोड़कर अवांछनीय माना जाता है। सामान्यतः, धूल को कम करने, थर्मल आराम बढ़ाने और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अंतःस्यंदन को कम किया जाता है। सभी भवन के लिए, भवन के आवरण में दरारें सील करके और नए निर्माण या प्रमुख नवीकरण के लिए निरंतर वाष्प अवरोध स्थापित करके अंतःस्यंदन को कम किया जा सकता है। जिन भवन में विविशता वेंटिलेशन प्रदान किया जाता है, उनके एचवीएसी डिजाइनर समान्यत: निकास की तुलना में अधिक बाहरी हवा को प्रवेश देकर भवन पर थोड़ा दबाव डालना चुनते हैं जिससे अंतःस्यंदन नाटकीय रूप से कम हो जाता है।

ऊर्जा की बचत
विशिष्ट आधुनिक अमेरिकी आवासों में, एचवीएसी ऊर्जा खपत का लगभग एक-तिहाई भाग अंतःस्यंदन के कारण होता है। एक और तिहाई जमीन से संपर्क के लिए है, और शेष खिड़कियों, दीवारों और अन्य थर्मल भार के माध्यम से गर्मी के हानि और लाभ के लिए है। इस प्रकार, अंतःस्यंदन को कम करने से त्वरित भुगतान के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत हो सकती है। ठंडे मौसम में, 15 एमपीएच हवा के साथ, आवासों में अधिकांशत: 1.0 से 1.5 एसीएच की वायु विनिमय दर होती है, जो वेंटिलेशन हवा की जरूरतों से कहीं अधिक है और इसलिए इसे लूज़ निर्माण कहा जाता है। अंतःस्यंदन की दर को 1.0 एसीएच से कम करना बहुत आसान है। धुआँ मोमबत्तियाँ और ब्लोअर-डोर परीक्षण कम-से-स्पष्ट लीक की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं। मौसमीकरण लेख में ऊर्जा बचत के विधियों का और वर्णन किया गया है। यदि अंतःस्यंदन 0.35 एसीएच से कम हो जाती है, तो यह पक्षसमर्थन की जाती है कि यांत्रिक वेंटिलेशन (सामान्यतः एक निकास पंखा या हीट रिकवरी वेंटिलेशन) प्रयुक्त किया जाता है।

यह भी देखें

 * वाष्प अवरोध
 * वेंटिलेशन (वास्तुकला)
 * प्राकृतिक वायुसंचार
 * इनडोर वायु गुणवत्ता
 * उष्ण आराम
 * सिक बिल्डिंग सिंड्रोम
 * एचवीएसी|हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग
 * मनोमिति
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग
 * हरा भवन