परिपथ विच्छेदक

एक सर्किट ब्रेकर एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जिसे एक विद्युत नेटवर्क को एक ओवररेंट या शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसका मूल कार्य उपकरणों की सुरक्षा और आग के जोखिम को रोकने के लिए वर्तमान प्रवाह को बाधित करना है।एक फ्यूज (इलेक्ट्रिकल) के विपरीत, जो एक बार संचालित होता है और फिर उसे बदल दिया जाना चाहिए, एक सर्किट ब्रेकर को सामान्य संचालन को फिर से शुरू करने के लिए (या तो मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से) रीसेट किया जा सकता है।

सर्किट ब्रेकर अलग-अलग आकारों में बनाए जाते हैं, छोटे उपकरणों से, जो कम-वर्तमान सर्किट या व्यक्तिगत घरेलू उपकरणों की रक्षा करते हैं, बड़े स्विचगियर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो उच्च वोल्टेज सर्किट को पूरे शहर को खिलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।एक सर्किट ब्रेकर, या फ्यूज (इलेक्ट्रिकल) का सामान्य कार्य, एक दोषपूर्ण प्रणाली से शक्ति को हटाने के एक स्वचालित साधन के रूप में, अक्सर OCPD (वर्तमान सुरक्षा उपकरण पर) के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।

मूल
1879 के पेटेंट एप्लिकेशन में थॉमस एडिसन द्वारा सर्किट ब्रेकर का एक प्रारंभिक रूप वर्णित किया गया था, हालांकि उनके वाणिज्यिक बिजली वितरण प्रणाली ने फ्यूज (इलेक्ट्रिकल) का उपयोग किया था। इसका उद्देश्य प्रकाश सर्किट वायरिंग को आकस्मिक लघु सर्किट और अधिभार से बचाना था।अब उपयोग में आने वाले लोगों के समान एक आधुनिक लघु सर्किट ब्रेकर 1924 में ब्राउन, बोवेरी और CIE द्वारा पेटेंट कराया गया था। ह्यूगो स्टॉट्ज़, एक इंजीनियर, जिन्होंने अपनी कंपनी को एबीबी को बेच दिया था, को डीआरपी (ड्यूशेस रीचस्पैटेंट) 458392 पर आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया गया था। Stotz का आविष्कार आधुनिक थर्मल-मैग्नेटिक ब्रेकर का अग्रदूत था जो आमतौर पर आज तक घरेलू लोड केंद्रों में उपयोग किया जाता है।

एक विद्युत ग्रिड में कई जनरेटर स्रोतों के परस्पर संबंध में बढ़ती वोल्टेज रेटिंग के साथ सर्किट ब्रेकरों के विकास की आवश्यकता होती है और नेटवर्क द्वारा उत्पादित बढ़ती शॉर्ट-सर्किट धाराओं को सुरक्षित रूप से बाधित करने की क्षमता बढ़ जाती है।उच्च वोल्टेज को बाधित करते समय सरल एयर-ब्रेक मैनुअल स्विच खतरनाक आर्क्स का उत्पादन करते हैं;इन्हें तेल से संलग्न संपर्कों, और विभिन्न रूपों को दबाव में डालने और चाप को ठंडा करने और बाधित करने के लिए, दबाव वाली हवा, या दबाव वाले तेल के निर्देशित प्रवाह का उपयोग करके विभिन्न रूपों का रास्ता दिया।1935 तक, बोल्डर डैम प्रोजेक्ट में उपयोग किए जाने वाले विशेष रूप से निर्मित सर्किट ब्रेकर्स ने एसी पावर आवृत्ति के तीन चक्रों में 2,500 एमवीए तक के दोषों को बाधित करने के लिए आठ श्रृंखला ब्रेक और दबाव तेल प्रवाह का उपयोग किया।

ऑपरेशन
सभी सर्किट ब्रेकर सिस्टम में उनके ऑपरेशन में सामान्य विशेषताएं होती हैं, लेकिन वोल्टेज वर्ग, वर्तमान रेटिंग और सर्किट ब्रेकर के प्रकार के आधार पर विवरण काफी हद तक भिन्न होते हैं।

सर्किट ब्रेकर को पहले एक गलती की स्थिति का पता लगाना चाहिए। छोटे मुख्य और कम वोल्टेज सर्किट ब्रेकरों में, यह आमतौर पर डिवाइस के भीतर ही किया जाता है। आमतौर पर, विद्युत प्रवाह के हीटिंग या चुंबकीय प्रभाव कार्यरत होते हैं। बड़ी धाराओं या उच्च वोल्टेज के लिए सर्किट ब्रेकर आमतौर पर एक गलती की स्थिति को महसूस करने और उद्घाटन तंत्र को संचालित करने के लिए सुरक्षात्मक रिले पायलट उपकरणों के साथ व्यवस्थित किए जाते हैं। इन्हें आमतौर पर एक अलग बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैटरी (बिजली), हालांकि कुछ उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर वर्तमान ट्रांसफार्मर, सुरक्षात्मक रिले और एक आंतरिक नियंत्रण शक्ति स्रोत के साथ स्व-निहित हैं।

एक बार एक गलती का पता चलने के बाद, सर्किट ब्रेकर संपर्कों को सर्किट को बाधित करने के लिए खोलना होगा; यह आमतौर पर ब्रेकर के भीतर निहित यंत्रवत् संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि संपर्कों को अलग करने के लिए वसंत या संपीड़ित हवा। सर्किट ब्रेकर संपर्कों को अलग करने के लिए गलती के कारण होने वाले उच्च धारा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि थर्मल विस्तार या एक चुंबकीय क्षेत्र। छोटे सर्किट ब्रेकर में आमतौर पर लोड को बंद करने या ट्रिप्ड ब्रेकर को रीसेट करने के लिए एक मैनुअल कंट्रोल लीवर होता है, जबकि बड़ी इकाइयां तंत्र को यात्रा करने के लिए सोलनॉइड का उपयोग करती हैं, और स्प्रिंग्स में ऊर्जा को बहाल करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स।

सर्किट ब्रेकर संपर्कों को अत्यधिक हीटिंग के बिना लोड करंट को ले जाना चाहिए, और सर्किट को बाधित (खोलने) करते समय उत्पादित चाप की गर्मी का सामना करना होगा। संपर्क तांबे या तांबे के मिश्र धातुओं, चांदी के मिश्र धातुओं और अन्य उच्च प्रवाहकीय सामग्रियों से बने होते हैं। संपर्कों का सेवा जीवन वर्तमान में बाधित करते हुए आर्किंग के कारण संपर्क सामग्री के कटाव द्वारा सीमित है। लघु और ढाला-केस सर्किट ब्रेकर आमतौर पर छोड़ दिए जाते हैं जब संपर्क पहने जाते हैं, लेकिन पावर सर्किट ब्रेकर और उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकरों में बदली संपर्क करने योग्य संपर्क होते हैं।

जब एक उच्च वर्तमान या वोल्टेज बाधित होता है, तो एक इलेक्ट्रिक चाप उत्पन्न होता है। चाप की लंबाई आम तौर पर वोल्टेज के लिए आनुपातिक होती है जबकि तीव्रता (या गर्मी) वर्तमान के लिए आनुपातिक है। इस चाप को एक नियंत्रित तरीके से समाहित, ठंडा और बुझाना चाहिए, ताकि संपर्कों के बीच का अंतर सर्किट में वोल्टेज का सामना कर सके। अलग -अलग सर्किट ब्रेकर वैक्यूम इंटरप्रेटर, एयर, इन्सुलेटिंग गैस, या ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं, जैसा कि चाप रूप में माध्यम के रूप में होता है। विभिन्न तकनीकों का उपयोग आर्क को बुझाने के लिए किया जाता है:
 * चाप को लंबा करना या डिफ्लेक्ट करना
 * गहन शीतलन (जेट कक्षों में)
 * आंशिक आर्क्स में विभाजन
 * जीरो पॉइंट शमन (संपर्क शून्य वर्तमान समय पर अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म के क्रॉसिंग पर खुले, प्रभावी रूप से खोलने के समय कोई लोड करंट को तोड़ता है। शून्य-क्रॉसिंग लाइन आवृत्ति से दोगुनी होती है; यानी, 50 और एनबीएसपी के लिए 100 बार प्रति सेकंड; हर्ट्ज और 120 बार प्रति सेकंड 60 & nbsp; Hz ac।)
 * प्रत्यक्ष वर्तमान सर्किट में संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर को जोड़ना।

अंत में, एक बार गलती की स्थिति साफ हो जाने के बाद, संपर्कों को फिर से बाधित सर्किट में बिजली बहाल करने के लिए बंद किया जाना चाहिए।

चाप रुकावट
कम-वोल्टेज लघु सर्किट ब्रेकर्स (MCB) चाप को बुझाने के लिए अकेले हवा का उपयोग करते हैं।इन सर्किट ब्रेकर में तथाकथित आर्क च्यूट होते हैं, पारस्परिक रूप से अछूता समानांतर धातु प्लेटों का एक ढेर जो चाप को विभाजित और ठंडा करता है।चाप को छोटे आर्क्स में विभाजित करके चाप को ठंडा कर दिया जाता है, जबकि आर्क वोल्टेज बढ़ जाता है और एक अतिरिक्त विद्युत प्रतिबाधा के रूप में कार्य करता है जो सर्किट ब्रेकर के माध्यम से वर्तमान को सीमित करता है।संपर्कों के पास वर्तमान-ले जाने वाले हिस्से एक वर्तमान पथ के चुंबकीय बल द्वारा चाप च्यूट में चाप के आसान विक्षेपण प्रदान करते हैं, हालांकि चुंबकीय ब्लोआउट कॉइल या स्थायी मैग्नेट भी चाप को चाप में अव्यवस्थित कर सकते हैं (उच्चतर के लिए सर्किट ब्रेकर्स पर उपयोग किया जाता हैरेटिंग)।आर्क च्यूट में प्लेटों की संख्या सर्किट ब्रेकर के शॉर्ट-सर्किट रेटिंग और नाममात्र वोल्टेज पर निर्भर है।

बड़ी रेटिंग में, तेल सर्किट ब्रेकर चाप के माध्यम से तेल के एक जेट को विस्फोट करने के लिए कुछ तेल के वाष्पीकरण पर भरोसा करते हैं। गैस (आमतौर पर सल्फर हेक्सफ्लोराइड) सर्किट ब्रेकर कभी -कभी एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके चाप को खींचते हैं, और फिर सल्फर हेक्सफ्लोराइड (एसएफ (एसएफ) की ढांकता हुआ ताकत पर भरोसा करते हैं6) स्ट्रेच्ड आर्क को बुझाने के लिए।

वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में न्यूनतम आर्किंग होता है (क्योंकि संपर्क सामग्री के अलावा अन्य आयनित करने के लिए कुछ भी नहीं है)।जब यह बहुत कम मात्रा में फैला होता है ( 2 - 3 mm)।वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अक्सर आधुनिक मध्यम-वोल्टेज स्विच गियर में 38,000 वोल्ट में उपयोग किए जाते हैं।

एयर सर्किट ब्रेकर्स चाप को उड़ाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग कर सकते हैं, या वैकल्पिक रूप से, संपर्क तेजी से एक छोटे से सील कक्ष में झूलते हैं, विस्थापित हवा से बचने के लिए इस प्रकार चाप को उड़ा दिया जाता है।

सर्किट ब्रेकर आमतौर पर सभी वर्तमान को बहुत जल्दी समाप्त करने में सक्षम होते हैं: आमतौर पर चाप 30 एमएस और 150 एमएस के बीच बुझ जाता है, जब तंत्र को ट्रिप किया गया है, तो डिवाइस के निर्माण और निर्माण पर निर्भर करता है।अधिकतम वर्तमान मूल्य और लेट-थ्रू ऊर्जा सर्किट ब्रेकर की गुणवत्ता निर्धारित करती है।

शॉर्ट सर्किट
सर्किट ब्रेकर दोनों को सामान्य करंट द्वारा रेट किया जाता है कि उन्हें ले जाने की उम्मीद की जाती है, और अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट जो वे सुरक्षित रूप से बाधित कर सकते हैं। यह बाद का आंकड़ा ब्रेकर की एम्पीयर इंटरप्टिंग क्षमता (एआईसी) है।

शॉर्ट-सर्किट स्थितियों के तहत, गणना या मापा गया अधिकतम संभावित शॉर्ट-सर्किट वर्तमान सर्किट के सामान्य, रेटेड करंट से कई गुना हो सकता है। जब विद्युत संपर्क एक बड़े करंट को बाधित करने के लिए खुलते हैं, तो खुले संपर्कों के बीच एक इलेक्ट्रिक चाप के लिए एक प्रवृत्ति होती है, जो वर्तमान को जारी रखने की अनुमति देगा। यह स्थिति प्रवाहकीय आयनित गैसों और पिघले हुए या वाष्पीकृत धातु का निर्माण कर सकती है, जो चाप की आगे की निरंतरता का कारण बन सकती है, या अतिरिक्त लघु सर्किटों के निर्माण का कारण बन सकती है, संभवतः सर्किट ब्रेकर और उपकरणों के विस्फोट के परिणामस्वरूप, इसे स्थापित किया गया है। सर्किट ब्रेकर्स को चाप को विभाजित करने और बुझाने के लिए विभिन्न सुविधाओं को शामिल करना चाहिए।

अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट जो एक ब्रेकर इंटरप्ट कर सकता है, उसे परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ब्रेकर की रुकावट क्षमता रेटिंग की तुलना में एक संभावित शॉर्ट-सर्किट वर्तमान के साथ एक सर्किट में एक ब्रेकर का अनुप्रयोग ब्रेकर की विफलता के परिणामस्वरूप एक गलती को सुरक्षित रूप से बाधित करने के लिए हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में, ब्रेकर सफलतापूर्वक गलती को बाधित कर सकता है, केवल रीसेट होने पर विस्फोट करने के लिए।

ठेठ घरेलू पैनल सर्किट ब्रेकर्स को बाधित करने के लिए रेट किया गया है $6 kA$ ($6,000 A$) शॉर्ट सर्किट करेंट। नियंत्रण सर्किट या छोटे उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु सर्किट ब्रेकर्स में पैनल बोर्ड में उपयोग करने के लिए पर्याप्त बाधित क्षमता नहीं हो सकती है;इन सर्किट ब्रेकरों को वितरण-प्रकार के सर्किट ब्रेकरों से अलग करने के लिए पूरक सर्किट रक्षक कहा जाता है।

मानक वर्तमान रेटिंग
सर्किट ब्रेकर मानक आकारों में निर्मित होते हैं, रेटिंग की एक श्रृंखला को कवर करने के लिए पसंदीदा संख्याओं की एक प्रणाली का उपयोग करते हुए।लघु सर्किट ब्रेकर्स में एक निश्चित यात्रा सेटिंग है;ऑपरेटिंग वर्तमान मूल्य को बदलने के लिए पूरे सर्किट ब्रेकर को बदलने की आवश्यकता होती है।बड़े सर्किट ब्रेकर में समायोज्य यात्रा सेटिंग्स हो सकती हैं, जिससे मानकीकृत तत्वों को लागू किया जा सकता है लेकिन सुरक्षा में सुधार के लिए एक सेटिंग के साथ।उदाहरण के लिए, 400 एम्पीयर फ्रेम आकार के साथ एक सर्किट ब्रेकर एक फीडर केबल की सुरक्षा के लिए केवल 300 एम्पर पर संचालित करने के लिए वर्तमान पहचान सेट हो सकता है।

कम वोल्टेज वितरण सर्किट ब्रेकर्स, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए, IEC 60898-1 रेटेड करंट को अधिकतम करंट के रूप में परिभाषित करता है जिसे ब्रेकर लगातार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।रेटेड करंट के लिए आमतौर पर उपलब्ध पसंदीदा मान 1 हैं   ए, 2    ए, 4    A, 6 & nbsp; a, 10 & nbsp; a, 13 & nbsp; a, 16 & nbsp; a, 20 & nbsp; a, 25 & nbsp; a, 32 & nbsp; a, 40 & nbsp; a, 50 & nbsp; a, 63 & nbsp; a, 80 & nbsp; a, 100 & nbsp; और 125 & nbsp; ए।सर्किट ब्रेकर को एक पत्र द्वारा उपसर्ग में रेटेड करंट के साथ रेटेड करंट के साथ लेबल किया गया है, जो तात्कालिक ट्रिपिंग करंट को इंगित करता है जो सर्किट ब्रेकर को रेटेड करंट के गुणकों में व्यक्त किए गए जानबूझकर समय के बिना यात्रा करने का कारण बनता है: सर्किट ब्रेकर भी अधिकतम दोष वर्तमान द्वारा रेट किए गए हैं जो वे बाधित कर सकते हैं; यह सिस्टम पर अधिक किफायती उपकरणों के उपयोग की अनुमति देता है, जो उच्च शॉर्ट-सर्किट वर्तमान को विकसित करने की संभावना नहीं है, उदाहरण के लिए, एक बड़ा वाणिज्यिक भवन वितरण प्रणाली।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, अंडरराइटर लेबोरेटरीज (UL) उपकरण रेटिंग को प्रमाणित करता है, जिसे इमारतों के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट ब्रेकर उपकरणों के लिए श्रृंखला रेटिंग (या एकीकृत उपकरण रेटिंग) कहा जाता है। पावर सर्किट ब्रेकर्स और मीडियम- और हाई-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग औद्योगिक या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे C37 श्रृंखला में ANSI या IEEE मानकों के लिए डिज़ाइन और परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानक C37.16 सूची 600 से 5000 एम्पीयर की सीमा में पावर सर्किट ब्रेकर्स के लिए पसंदीदा फ्रेम आकार वर्तमान रेटिंग को सूचीबद्ध करता है। ट्रिप वर्तमान सेटिंग्स DN समय-वर्तमान इन ब्रेकरों की विशेषताएं आम तौर पर समायोज्य हैं।

स्विचगियर या इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और जनरेटिंग स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले मध्यम और उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के लिए, अपेक्षाकृत कुछ मानक फ्रेम आकार आमतौर पर निर्मित होते हैं। ये सर्किट ब्रेकर आमतौर पर अलग -अलग सुरक्षात्मक रिले सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं, समायोज्य ट्रिपिंग वर्तमान और समय सेटिंग्स के साथ -साथ अधिक जटिल सुरक्षा योजनाओं के लिए अनुमति देते हैं।

प्रकार
सर्किट ब्रेकर्स के कई वर्गीकरणों को उनकी विशेषताओं जैसे वोल्टेज क्लास, निर्माण प्रकार, इंटरप्टिंग टाइप और स्ट्रक्चरल फीचर्स के आधार पर बनाया जा सकता है।

कम-वोल्टेज
कम-वोल्टेज (1,000 वी से कम)AC) प्रकार घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोग में आम हैं, और इसमें शामिल हैं:
 * लघु सर्किट ब्रेकर (MCB) - 125 A. ट्रिप विशेषताओं तक वर्तमान में वर्तमान में समायोज्य नहीं है। थर्मल या थर्मल-मैग्नेटिक ऑपरेशन। ऊपर चित्रित ब्रेकर इस श्रेणी में हैं।
 * ढाला हुआ केस सर्किट ब्रेकर (MCCB) -110 ए। थर्मल या थर्मल-मैग्नेटिक ऑपरेशन तक करंट किया गया। ट्रिप करंट बड़ी रेटिंग में समायोज्य हो सकता है।
 * कम-वोल्टेज पावर सर्किट ब्रेकर्स को कम-वोल्टेज स्विचबोर्ड या स्विचगियर कैबिनेट्स में मल्टी-टायर में माउंट किया जा सकता है।

कम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की विशेषताओं को IEC 947 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा दिया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर अक्सर ड्रॉ-आउट बाड़ों में स्थापित होते हैं जो स्विचगियर को नष्ट किए बिना हटाने और इंटरचेंज की अनुमति देते हैं।

बड़े कम-वोल्टेज ढाला केस और पावर सर्किट ब्रेकर में इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटर हो सकते हैं ताकि वे रिमोट कंट्रोल के तहत खोल और बंद कर सकें। ये स्टैंडबाय पावर के लिए एक स्वचालित ट्रांसफर स्विच सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।

कम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर प्रत्यक्ष-वर्तमान (डीसी) अनुप्रयोगों के लिए भी बनाए जाते हैं, जैसे कि सबवे लाइनों के लिए डीसी। डायरेक्ट करंट के लिए विशेष ब्रेकर्स की आवश्यकता होती है क्योंकि आर्क निरंतर होता है-एक एसी आर्क के विपरीत, जो प्रत्येक आधे चक्र पर बाहर जाने के लिए जाता है, प्रत्यक्ष वर्तमान सर्किट ब्रेकर में ब्लो-आउट कॉइल होते हैं जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो तेजी से आर्क को फैलाता है। छोटे सर्किट ब्रेकर या तो सीधे उपकरणों में स्थापित होते हैं, या एक वितरण बोर्ड में व्यवस्थित होते हैं।

[[File:Circuitbreaker.jpg|thumb|एक लघु सर्किट ब्रेकर के अंदर दीन रेल-माउंटेड थर्मल-मैग्नेटिक लघु सर्किट ब्रेकर आधुनिक घरेलू उपभोक्ता इकाइयों और पूरे यूरोप में वाणिज्यिक विद्युत वितरण बोर्डों में सबसे आम शैली है। डिजाइन में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:


 * 1) एक्ट्यूएटर लीवर - सर्किट ब्रेकर को मैन्युअल रूप से यात्रा और रीसेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर (चालू या बंद/ट्रिप) की स्थिति को इंगित करता है। अधिकांश ब्रेकरों को डिज़ाइन किया गया है, इसलिए वे अभी भी यात्रा कर सकते हैं, भले ही लीवर को आयोजित किया जाता है या ऑन स्थिति में बंद कर दिया जाता है। इसे कभी -कभी मुफ्त यात्रा या सकारात्मक यात्रा संचालन के रूप में जाना जाता है।
 * 2) एक्ट्यूएटर मैकेनिज्म - संपर्कों को एक साथ या अलग करता है।
 * 3) संपर्क - अलग होने पर वर्तमान को छूने और तोड़ने की अनुमति दें।
 * 4) टर्मिनल
 * 5) Bimetallic Strip - छोटे, लंबी अवधि के ओवरक्रेक्ट्स के जवाब में संपर्कों को अलग करता है
 * 6) अंशांकन स्क्रू - निर्माता को विधानसभा के बाद डिवाइस की यात्रा वर्तमान को ठीक से समायोजित करने की अनुमति देता है।
 * 7) सोलनॉइड - उच्च ओवरक्रेक्ट्स के जवाब में संपर्क तेजी से अलग करता है
 * 8) आर्क डिवाइडर/एक्सटिंगुइशर

ठोस स्थिति
सॉलिड-स्टेट सर्किट ब्रेकर्स, जिन्हें डिजिटल सर्किट ब्रेकर्स के रूप में भी जाना जाता है, एक तकनीकी नवाचार है जो इलेक्ट्रिकल में यांत्रिक स्तर से बाहर अग्रिम सर्किट ब्रेकर प्रौद्योगिकी का वादा करता है।यह कई फायदे का वादा करता है, जैसे कि माइक्रोसेकंड के अंशों में सर्किट को काटने, सर्किट लोड की बेहतर निगरानी और लंबे समय तक जीवनकाल।

चुंबकीय
मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर एक सोलनॉइड (इलेक्ट्रोमैग्नेट) का उपयोग करते हैं, जिसका खींचने वाला बल विद्युत प्रवाह के साथ बढ़ता है।कुछ डिजाइन सोलनॉइड के अलावा विद्युत चुम्बकीय बलों का उपयोग करते हैं।सर्किट ब्रेकर संपर्कों को एक कुंडी द्वारा बंद किया जाता है।जैसा कि सोलनॉइड में वर्तमान सर्किट ब्रेकर की रेटिंग से परे बढ़ता है, सोलनॉइड का पुल कुंडी को छोड़ देता है, जो संपर्कों को वसंत कार्रवाई द्वारा खोलने देता है।वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सर्किट ब्रेकर हैं।

थर्मल-मैग्नेटिक
थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर्स, जो यूरोप में अधिकांश वितरण बोर्डों में पाए जाने वाले प्रकार हैं और एक समान वायरिंग व्यवस्था वाले देशों में, दोनों तकनीकों को शामिल करते हैं, जो कि वर्तमान (लघु सर्किट) में बड़े सर्जेस और कम से कम चरम पर प्रतिक्रिया देने वाली बिमेटालिक स्ट्रिप के लिए तत्काल जवाब देते हैं, लेकिन कम चरम पर प्रतिक्रिया देते हैं लेकिनलंबी अवधि के अधिक वर्तमान स्थितियों।सर्किट ब्रेकर का थर्मल भाग एक समय प्रतिक्रिया सुविधा प्रदान करता है, जो सर्किट ब्रेकर को जल्द से अधिक धाराओं के लिए यात्रा करता है, लेकिन छोटे अधिभार को लंबे समय तक बने रहने की अनुमति देता है।यह लघु वर्तमान स्पाइक्स की अनुमति देता है जैसे कि मोटर या अन्य गैर-प्रतिरोधी लोड को चालू होने पर उत्पादित किया जाता है।एक शॉर्ट सर्किट के दौरान बहुत बड़े-अधिक-करंट के साथ, चुंबकीय तत्व सर्किट ब्रेकर को बिना किसी जानबूझकर अतिरिक्त देरी के साथ यात्रा करता है।

चुंबकीय-हाइड्रोलिक
एक चुंबकीय-हाइड्रोलिक सर्किट ब्रेकर संपर्कों को खोलने के लिए ऑपरेटिंग बल प्रदान करने के लिए एक सोलनॉइड कॉइल का उपयोग करता है।चुंबकीय-हाइड्रोलिक ब्रेकर एक चिपचिपा तरल पदार्थ का उपयोग करके एक हाइड्रोलिक समय देरी सुविधा को शामिल करते हैं।एक वसंत कोर को तब तक रोकता है जब तक कि वर्तमान ब्रेकर रेटिंग से अधिक न हो जाए।एक अधिभार के दौरान, सोलनॉइड गति की गति द्रव द्वारा प्रतिबंधित होती है।देरी मोटर शुरू करने के लिए सामान्य रनिंग करंट से परे संक्षिप्त वर्तमान वृद्धि की अनुमति देती है, उपकरणों को ऊर्जावान बनाने, आदि शॉर्ट-सर्किट धाराएं कोर स्थिति की परवाह किए बिना कुंडी को छोड़ने के लिए पर्याप्त सोलनॉइड बल प्रदान करती हैं, इस प्रकार देरी सुविधा को दरकिनार करती हैं।परिवेश का तापमान समय में देरी को प्रभावित करता है लेकिन चुंबकीय ब्रेकर की वर्तमान रेटिंग को प्रभावित नहीं करता है। 1000 से अधिक वोल्ट के सर्किट में लागू बड़े पावर सर्किट ब्रेकर्स, संपर्क ऑपरेटिंग तंत्र में हाइड्रोलिक तत्वों को शामिल कर सकते हैं।हाइड्रोलिक ऊर्जा को एक पंप द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, या संचयकों में संग्रहीत किया जा सकता है।ये तेल से भरे सर्किट ब्रेकर्स से एक अलग प्रकार का निर्माण करते हैं जहां तेल चाप बुझाने वाला माध्यम है।

आम यात्रा (गैंग्ड) ब्रेकर्स
किसी भी एक पर एक गलती से कई सर्किटों पर एक साथ ब्रेकिंग प्रदान करने के लिए, सर्किट ब्रेकर को एक गैंग्ड असेंबली के रूप में बनाया जा सकता है। यह 3 चरण प्रणालियों के लिए एक बहुत ही सामान्य आवश्यकता है, जहां ब्रेकिंग 3 या 4 पोल (ठोस या स्विच किए गए तटस्थ) हो सकती है। कुछ निर्माता एकल चरण ब्रेकरों के समूहों को आवश्यकतानुसार इंटरलिंक करने की अनुमति देने के लिए गैंगिंग किट बनाते हैं।

अमेरिका में, जहां विभाजित चरण की आपूर्ति आम है, एक से अधिक लाइव कंडक्टर के साथ शाखा सर्किट में, प्रत्येक लाइव कंडक्टर को एक ब्रेकर पोल द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाइव कंडक्टर बाधित होते हैं जब कोई पोल ट्रिप, एक सामान्य ट्रिप ब्रेकर का उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें या तो एक मामले के भीतर दो या तीन ट्रिपिंग तंत्र हो सकते हैं, या छोटे ब्रेकरों के लिए, बाहरी रूप से अपने ऑपरेटिंग हैंडल के माध्यम से ध्रुवों को एक साथ बाँध सकते हैं। दो-पोल कॉमन ट्रिप ब्रेकर 120/240-वोल्ट सिस्टम पर आम हैं, जहां 240 वोल्ट लोड (प्रमुख उपकरणों या आगे वितरण बोर्ड सहित) दो लाइव तारों का विस्तार करते हैं। तीन-पोल कॉमन ट्रिप ब्रेकर्स का उपयोग आमतौर पर बड़े मोटर्स या आगे के वितरण बोर्डों को तीन-चरण इलेक्ट्रिक पावर की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।

अलग-अलग सर्किट ब्रेकरों का उपयोग कभी भी लाइव और न्यूट्रल के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि लाइव कंडक्टर जुड़े रहने के दौरान तटस्थ को काट दिया जाता है, तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है: सर्किट डी-एनर्जेटिक दिखाई देता है (उपकरण काम नहीं करते हैं), लेकिन तार रहते हैं और रहते हैं कुछ अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण (आरसीडी) यात्रा नहीं कर सकते हैं यदि कोई लाइव तार को छूता है (क्योंकि कुछ आरसीडी को यात्रा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है)। यही कारण है कि तटस्थ तार स्विचिंग की आवश्यकता होने पर केवल सामान्य ट्रिप ब्रेकर का उपयोग किया जाना चाहिए।

शंट-ट्रिप इकाइयाँ
एक शंट-ट्रिप यूनिट एक सामान्य ब्रेकर के समान दिखाई देती है और चलती एक्ट्यूएटर्स एक सामान्य ब्रेकर तंत्र के लिए एक समान तरीके से एक साथ संचालित करने के लिए 'गैंग्ड' होते हैं, लेकिन शंट यात्रा एक बाहरी निरंतर वोल्टेज सिग्नल द्वारा संचालित होने के लिए एक सोलनॉइड है,एक वर्तमान के बजाय, आमतौर पर स्थानीय मुख्य वोल्टेज या डीसी।इनका उपयोग अक्सर बिजली में कटौती करने के लिए किया जाता है जब एक उच्च जोखिम घटना होती है, जैसे कि आग या बाढ़ अलार्म, या एक अन्य विद्युत स्थिति, जैसे कि वोल्टेज का पता लगाने के लिए।शंट यात्राएं एक मानक ब्रेकर के लिए एक उपयोगकर्ता फिट किए गए सहायक हो सकती हैं, या सर्किट ब्रेकर के एक अभिन्न अंग के रूप में आपूर्ति की जा सकती है।

मध्यम-वोल्टेज
मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स 1 और 72 के बीच रेटेडकेवी को इनडोर उपयोग के लिए धातु-संलग्न स्विचगियर लाइन अप में इकट्ठा किया जा सकता है, या एक विद्युत सबस्टेशन में बाहर स्थापित व्यक्तिगत घटक हो सकते हैं।एयर-ब्रेक सर्किट ब्रेकरों ने इनडोर अनुप्रयोगों के लिए तेल से भरी इकाइयों को बदल दिया, लेकिन अब खुद को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है (लगभग 40.5 तक)के। वी)।नीचे वर्णित उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की तरह, ये वर्तमान ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से संचालित वर्तमान संवेदन सुरक्षात्मक रिले द्वारा भी संचालित होते हैं।एमवी ब्रेकरों की विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि IEC 62271 द्वारा दिया जाता है। मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लगभग हमेशा अलग-अलग वर्तमान सेंसर और सुरक्षात्मक रिले का उपयोग करते हैं, बजाय अंतर्निहित थर्मल या चुंबकीय ओवरक्रैक सेंसर पर निर्भर करते हैं।

मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को चाप को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है:
 * वैक्यूम इंटरप्रेटर - 6,300 तक की वर्तमान रेटेड के साथए, और जेनरेटर सर्किट ब्रेकर्स एप्लिकेशन के लिए उच्चतर (16,000 तक)ए और 140का)।ये ब्रेकर एक वैक्यूम कंटेनर - उर्फ बोतल में आर्क को बनाकर और बुझाने से करंट को बाधित करते हैं।लंबे जीवन की धौंकनी को 6-10 & nbsp की यात्रा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; संपर्कों को भाग लेना चाहिए।ये आम तौर पर लगभग 40,500 तक वोल्टेज के लिए लागू होते हैंवी, जो पावर सिस्टम के मध्यम-वोल्टेज रेंज से लगभग मेल खाता है।वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में अन्य सर्किट ब्रेकरों की तुलना में ओवरहाल के बीच जीवन प्रत्याशा है।इसके अलावा उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सल्फर हेक्सफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत कम है6 परिपथ वियोजक।
 * एयर सर्किट ब्रेकर्स- 6,300 तक की वर्तमानजनरेटर सर्किट ब्रेकर्स के लिए एक और उच्चतर।ट्रिप की विशेषताएं अक्सर पूरी तरह से समायोज्य होती हैं, जिसमें कॉन्फ़िगर करने योग्य यात्रा थ्रेसहोल्ड और देरी शामिल है।आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, हालांकि कुछ मॉडल माइक्रोप्रोसेसर होते हैं जो एक अभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।अक्सर बड़े औद्योगिक संयंत्र में मुख्य बिजली वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, जहां ब्रेकर्स को रखरखाव में आसानी के लिए ड्रॉ-आउट बाड़ों में व्यवस्थित किया जाता है।
 * सल्फर हेक्सफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर | एसएफ6 सर्किट ब्रेकर्स सल्फर हेक्सफ्लोराइड गैस से भरे एक कक्ष में चाप को बुझाते हैं।

मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को बस बार या तारों के लिए बोल्ट कनेक्शन द्वारा सर्किट में जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से आउटडोर स्विचयार्ड में।स्विचगियर लाइन-अप में मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर अक्सर ड्रॉ-आउट निर्माण के साथ बनाए जाते हैं, जिससे पावर सर्किट कनेक्शन को परेशान किए बिना ब्रेकर हटाने की अनुमति मिलती है, मोटर-संचालित या हाथ से क्रैंक तंत्र का उपयोग करके ब्रेकर को इसके बाड़े से अलग करने के लिए।

उच्च-वोल्टेज
इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को उच्च-वोल्टेज ब्रेकरों द्वारा संरक्षित और नियंत्रित किया जाता है।उच्च वोल्टेज की परिभाषा भिन्न होती है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन कार्य में आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) द्वारा एक हालिया परिभाषा के अनुसार 72.5 & nbsp; kv या उच्चतर माना जाता है।उच्च-वोल्टेज ब्रेकर लगभग हमेशा सोलनॉइड-संचालित होते हैं, वर्तमान ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से संचालित वर्तमान संवेदन सुरक्षात्मक रिले के साथ।विद्युत सबस्टेशनों में सुरक्षात्मक रिले योजना जटिल हो सकती है, विभिन्न प्रकार के अधिभार या जमीन/पृथ्वी की गलती से उपकरण और बसों की रक्षा कर सकती है।

उच्च-वोल्टेज ब्रेकर मोटे तौर पर चाप को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं:
 * थोक तेल
 * न्यूनतम तेल
 * वायु विस्फाेट
 * वैक्यूम इंटरप्रेटर
 * सल्फर हेक्सफ्लोराइड | एसएफ6* कार्बन डाइऑक्साइड | सह2तेल फैलने पर इन्सुलेट करने पर पर्यावरण और लागत की चिंताओं के कारण, अधिकांश नए ब्रेकर एसएफ का उपयोग करते हैं6 चाप को बुझाने के लिए गैस।

सर्किट ब्रेकरों को लाइव टैंक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां बाड़े में ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है, जो लाइन पोटेंशियल में होता है, या पृथ्वी की क्षमता पर बाड़े के साथ मृत टैंक होता है।उच्च-वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर नियमित रूप से 765 & nbsp; kv तक रेटिंग के साथ उपलब्ध हैं।1,200केवी ब्रेकर्स को नवंबर 2011 में सीमेंस द्वारा लॉन्च किया गया था, अगले वर्ष अप्रैल में एबीबी के बाद। ट्रांसमिशन सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकरों को तीन-चरण लाइन के एक एकल पोल को यात्रा करने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है, बजाय सभी तीन ध्रुवों को ट्रिप करने के;दोषों के कुछ वर्गों के लिए यह सिस्टम स्थिरता और उपलब्धता में सुधार करता है।

हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर अभी भी 2015 तक अनुसंधान का एक क्षेत्र हैं। ऐसे ब्रेकर एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए उपयोगी होंगे।

सल्फर हेक्सफ्लोराइड (एसएफ)6) उच्च-वोल्टेज
एक सल्फर हेक्सफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर चाप को बुझाने के लिए सल्फर हेक्सफ्लोराइड गैस से घिरे संपर्कों का उपयोग करता है।वे अक्सर ट्रांसमिशन-लेवल वोल्टेज के लिए उपयोग किए जाते हैं और उन्हें कॉम्पैक्ट गैस-इंसुलेटेड स्विचगियर में शामिल किया जा सकता है।ठंडी जलवायु में, एसएफ के द्रवीकरण के कारण सर्किट ब्रेकर्स के पूरक हीटिंग या डी-रेटिंग की आवश्यकता हो सकती है6 गैस।

डिस्कनेक्टिंग सर्किट ब्रेकर (DCB)
डिस्कनेक्टिंग सर्किट ब्रेकर (DCB) 2000 में पेश किया गया था और एसएफ के बाद एक उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है6-तोड़ने वाला।यह एक तकनीकी समाधान प्रस्तुत करता है जहां डिस्कनेक्टिंग फ़ंक्शन को ब्रेकिंग चैंबर में एकीकृत किया जाता है, जो अलग -अलग डिस्कनेक्टरों की आवश्यकता को समाप्त करता है।यह उपलब्धता को बढ़ाता है, क्योंकि ओपन-एयर डिस्कनेक्टिंग स्विच स्विच मुख्य संपर्कों को हर 2-6 वर्षों में रखरखाव की आवश्यकता होती है, जबकि आधुनिक सर्किट ब्रेकर में 15 साल के रखरखाव अंतराल होते हैं।DCB समाधान को लागू करने से सबस्टेशन के भीतर अंतरिक्ष आवश्यकताओं को भी कम कर दिया जाता है, और अलग -अलग डिस्कनेक्टरों की कमी के कारण विश्वसनीयता इंजीनियरिंग को बढ़ाता है। सबस्टेशन के आवश्यक स्थान को और कम करने के लिए, साथ ही सबस्टेशन के डिजाइन और इंजीनियरिंग को सरल बनाने के लिए, एक फाइबर ऑप्टिक करंट सेंसर (FOCS) को DCB के साथ एकीकृत किया जा सकता है।एकीकृत FOCs के साथ एक 420 kV DCB एक सबस्टेशन के पारिस्थितिक पदचिह्न को 50% से अधिक के साथ कम कर सकता है, जो कि सर्किट ब्रेकर#उच्च-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के पारंपरिक समाधान की तुलना में डिस्कनेक्टर्स और वर्तमान ट्रांसफार्मर के साथ, कम सामग्री और कोई अतिरिक्त इन्सुलेशन माध्यम के कारण नहीं है।

कार्बन डाइऑक्साइड (सह)2) उच्च-वोल्टेज
2012 में, एबीबी ने 75 प्रस्तुत कियाकेवी हाई-वोल्टेज ब्रेकर जो आर्क को बुझाने के माध्यम के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है।कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकर एसएफ के समान सिद्धांतों पर काम करता है6 ब्रेकर और एक डिस्कनेक्टिंग सर्किट ब्रेकर के रूप में भी उत्पादित किया जा सकता है।एसएफ से स्विच करके6 क्या2, सीओ को कम करना संभव है2 उत्पाद के जीवन चक्र के दौरान 10 टन से उत्सर्जन।

स्मार्ट सर्किट ब्रेकर्स
कई फर्मों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से उपकरणों के लिए निगरानी जोड़ने या दूर से ब्रेकरों की निगरानी के लिए डिजिटल सर्किट ब्रेकर का उपयोग करने पर ध्यान दिया है।संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोगिता कंपनियां उपकरणों को चालू और बंद करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की समीक्षा कर रही हैं, साथ ही साथ उच्च विद्युत ग्रिड लोड की अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक कारों के चार्ज को बंद कर रही हैं।अनुसंधान और परीक्षण के तहत इन उपकरणों में स्मार्टफोन ऐप या अन्य साधनों के माध्यम से एक घर में विद्युत उपयोग की निगरानी करने के लिए वायरलेस क्षमता होगी।

अन्य ब्रेकर
निम्न प्रकारों को अलग -अलग लेखों में वर्णित किया गया है।
 * पृथ्वी के दोषों के खिलाफ सुरक्षा के लिए ब्रेकर्स एक ओवर-करंट डिवाइस की यात्रा करने के लिए बहुत छोटे हैं:
 * अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी), या अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी)-वर्तमान असंतुलन का पता लगाता है, लेकिन अधिक-वर्तमान सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, इन्हें ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (GFCI) कहा जाता है।
 * ओवरक्रेन्ट प्रोटेक्शन (आरसीबीओ) के साथ अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर-एक पैकेज में एक आरसीडी और एक एमसीबी के कार्यों को जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, इन्हें GFCI ब्रेकर कहा जाता है।
 * अर्थ रिसाव सर्किट ब्रेकर (ELCB) - यह असंतुलन का पता लगाने के बजाय सीधे पृथ्वी के तार में वर्तमान का पता लगाता है। उन्हें अब नए इंस्टॉलेशन में नहीं देखा जाता है क्योंकि वे किसी भी खतरनाक स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं जहां वर्तमान दूसरे मार्ग से पृथ्वी पर लौट रहा है - जैसे कि जमीन पर किसी व्यक्ति के माध्यम से या नलसाजी के माध्यम से। (यूके में वोएलसीबी भी कहा जाता है)।
 * रिकॉलर - एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर जो देरी के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। इनका उपयोग ओवरहेड इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर किया जाता है, ताकि कम अवधि के दोषों को निरंतर आउटेज होने से रोका जा सके।
 * पॉलीसविच (पॉलीफ़्यूज़) - एक छोटा उपकरण जिसे आमतौर पर सर्किट ब्रेकर के बजाय स्वचालित रूप से रीसेटिंग फ्यूज के रूप में वर्णित किया जाता है।

यह भी देखें

 * आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर
 * तोड़ने की क्षमता
 * सर्किट ब्रेकर विश्लेषक
 * सर्किट कुल सीमा (सीटीएल)
 * वितरण बोर्ड
 * अर्थिंग प्रणाली
 * ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (GFCI)
 * हाइब्रिड स्विचगियर मॉड्यूल
 * इन्सुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस
 * मोटर नियंत्रण केंद्र (MCC)
 * नेटवर्क रक्षक
 * बिजली वितरण केंद्र (पीडीसी)
 * पावर सिस्टम प्रोटेक्शन
 * दूरस्थ रैकिंग प्रणाली
 * रिंग मेन यूनिट
 * चयनात्मकता (सर्किट ब्रेकर)
 * STAB-LOK- 1950 से 1990 तक निर्मित एक लोकप्रिय प्रकार का सर्किट ब्रेकर, जिसे अब व्यापक रूप से असुरक्षित माना जाता है
 * सल्फर हेक्सफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर
 * ज़ेनर डायोड- एक डायोड जो वर्तमान को रिवर्स दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है (वोल्टेज के कुछ स्तर पर तोड़ने के लिए, एक विपरीत प्रभाव)

संदर्भ

 * General
 * BS EN 60898-1. Electrical accessories — Circuit breakers for over-current protection for household and similar installations. British Standards Institution, 2003.

]

] ]

SULAKE

==