वेंटीलेटिव कूलिंग

फ़ाइल:DETAIL_OF_(SINGLE_SASH)_WINDOW,_WEST-FRONT_FACADE_-_Moncure_Building,_1415_North_Court_House_Road,_Arlington,_Arlington_County,_VA_HABS_VA,7-ARL,7-7.tif|right|thumb with two sashes जिन्हें वायु प्रवाह और तापमान को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है वेंटिलेटिव कूलिंग इनडोर स्थानों को ठंडा करने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन या वेंटिलेशन (वास्तुकला) का उपयोग है। बाहरी हवा का उपयोग इन प्रणालियों के शीतलन भार और घरेलू ऊर्जा खपत को कम करता है, जबकि उच्च गुणवत्ता वाली इनडोर स्थितियों को बनाए रखता है; निष्क्रिय शीतलन से ऊर्जा की खपत समाप्त हो सकती है। वेंटिलेटिव कूलिंग रणनीतियों को इमारतों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू किया जाता है और पुनर्निर्मित या नई उच्च कुशल इमारतों और शून्य-ऊर्जा इमारतों (जेब) को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इमारतों में वेंटिलेशन (वास्तुकला) मुख्य रूप से इनडोर वायु गुणवत्ता कारणों से मौजूद होता है। इसका उपयोग अतिरिक्त ताप वृद्धि को दूर करने के साथ-साथ हवा के वेग को बढ़ाने और इस तरह थर्मल आराम सीमा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। वेंटीलेटिव कूलिंग का मूल्यांकन दीर्घकालिक मूल्यांकन सूचकांकों द्वारा किया जाता है। वेंटिलेटिव कूलिंग उपयुक्त बाहरी स्थितियों की उपलब्धता और इमारत की थर्मल भौतिक विशेषताओं पर निर्भर है।

पृष्ठभूमि
पिछले वर्षों में, इमारतों में ओवरहीटिंग न केवल डिज़ाइन चरण के दौरान बल्कि ऑपरेशन के दौरान भी एक चुनौती रही है। कारण हैं: कई पोस्ट-ऑक्युपेंसी आराम अध्ययनों में न केवल गर्मी के महीनों के दौरान, बल्कि संक्रमण अवधि के दौरान, समशीतोष्ण जलवायु में भी ओवरहीटिंग एक अक्सर रिपोर्ट की जाने वाली समस्या है।
 * उच्च प्रदर्शन ऊर्जा मानक जो ताप प्रधान जलवायु में ताप की मांग को कम करते हैं। मुख्य रूप से थर्मल इन्सुलेशन स्तर में वृद्धि और घुसपैठ (एचवीएसी) दरों पर प्रतिबंध को संदर्भित करता है
 * ठंड के मौसम के दौरान उच्च बाहरी तापमान की घटना, जलवायु परिवर्तन और ताप द्वीप प्रभाव के कारण डिजाइन चरण में विचार नहीं किया गया
 * डिज़ाइन चरण (प्रदर्शन में अंतर) के दौरान आंतरिक ताप लाभ और अधिभोग व्यवहार की सटीकता के साथ गणना नहीं की गई थी।

संभावनाएँ और सीमाएँ
वेंटिलेटिव कूलिंग की प्रभावशीलता की जांच कई शोधकर्ताओं द्वारा की गई है और कई पोस्ट ऑक्यूपेंसी मूल्यांकन रिपोर्टों में इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। सिस्टम शीतलन प्रभावशीलता (प्राकृतिक वेंटिलेशन या वेंटिलेशन (वास्तुकला)) स्थापित की जा सकने वाली वायु प्रवाह दर, निर्माण की थर्मल क्षमता और तत्वों के गर्मी हस्तांतरण पर निर्भर करती है। ठंड की अवधि के दौरान बाहरी हवा की शीतलन शक्ति बहुत अधिक होती है। ड्राफ्ट का जोखिम भी महत्वपूर्ण है। गर्मियों और संक्रमण के महीनों के दौरान बाहरी वायु शीतलन शक्ति दिन के दौरान घर के अंदर अधिक गर्मी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है और वेंटिलेटिव कूलिंग का उपयोग केवल रात की अवधि के दौरान सीमित होगा। रात्रि वेंटिलेशन भवन निर्माण में दिन के दौरान संचित गर्मी लाभ (आंतरिक और सौर लाभ) को प्रभावी ढंग से हटा सकता है। स्थान की शीतलन क्षमता के आकलन के लिए सरलीकृत तरीके विकसित किए गए हैं।   ये विधियां मुख्य रूप से भवन विशेषताओं की जानकारी, आराम सीमा सूचकांक और स्थानीय जलवायु डेटा का उपयोग करती हैं। अधिकांश सरलीकृत तरीकों में थर्मल जड़त्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

वेंटीलेटिव कूलिंग के लिए महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं:
 * ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव
 * शहरी पर्यावरण का प्रभाव
 * बाहरी शोर का स्तर
 * बाहरी वायु प्रदूषण
 * पालतू जानवर और कीड़े
 * सुरक्षा समस्याएं
 * स्थानीय सीमाएँ

मौजूदा नियम
नियमों में वेंटीलेटिव कूलिंग आवश्यकताएँ जटिल हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऊर्जा प्रदर्शन गणना स्पष्ट रूप से वेंटिलेटिव कूलिंग पर विचार नहीं करती है। ऊर्जा प्रदर्शन गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध उपकरण, विशेष रूप से वार्षिक और मासिक गणना के माध्यम से, वेंटिलेशन कूलिंग के प्रभाव और प्रभावशीलता को मॉडल करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

केस अध्ययन
दुनिया भर में वेंटिलेटिव कूलिंग रणनीतियों का उपयोग करने वाली बड़ी संख्या में इमारतें पहले ही बनाई जा चुकी हैं।  वेंटिलेटिव कूलिंग न केवल पारंपरिक, प्री-एयर-कंडीशन वास्तुकला में पाई जा सकती है, बल्कि अस्थायी यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय कम-ऊर्जा वाले घरों में भी पाई जा सकती है। इन इमारतों के लिए निष्क्रिय रणनीतियाँ प्राथमिकता हैं। जब निष्क्रिय रणनीतियाँ आराम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, तो सक्रिय रणनीतियाँ लागू की जाती हैं। अधिकांश मामलों में गर्मी की अवधि और संक्रमण के महीनों के लिए, स्वचालित रूप से नियंत्रित प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। गर्मी के मौसम के दौरान, इनडोर वायु गुणवत्ता कारणों से हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। अधिकांश इमारतें उच्च तापीय द्रव्यमान प्रस्तुत करती हैं। विधि के सफल निष्पादन के लिए उपयोगकर्ता का व्यवहार महत्वपूर्ण तत्व है।

निर्माण घटकों और नियंत्रण रणनीतियों
वेंटिलेशन कूलिंग के भवन घटकों को जलवायु-संवेदनशील भवन डिजाइन के सभी तीन स्तरों, यानी साइट डिजाइन, वास्तुशिल्प डिजाइन और तकनीकी हस्तक्षेप पर लागू किया जाता है। इन घटकों का एक समूह इस प्रकार है:
 * वायु प्रवाह मार्गदर्शक वेंटिलेशन घटक (खिड़कियां, छत की रोशनी, दरवाजे, डैम्पर्स और ग्रिल, पंखा (मशीन), फ्लैप, लाउवर, विशेष प्रभाव वाले वेंट)
 * वायुप्रवाह बढ़ाने वाले वेंटिलेशन निर्माण घटक (चिमनी, अटरिया, वेंचुरी वेंटिलेटर, खिड़की कैचर, पवन टॉवर और स्कूप, डबल फेशियल, हवादार दीवारें)
 * निष्क्रिय शीतलन निर्माण घटक (संवहनी घटक, बाष्पीकरणीय घटक, चरण परिवर्तन घटक)
 * एक्चुएटर्स (श्रृंखला, रैखिक, रोटरी)
 * सेंसर (तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, विकिरण,, बारिश, हवा)

वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों में नियंत्रण रणनीतियों को अंतरिक्ष और समय में वायु प्रवाह की परिमाण और दिशा को नियंत्रित करना होता है। प्रभावी नियंत्रण रणनीतियाँ उच्च इनडोर आराम स्तर और न्यूनतम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करती हैं। कई मामलों में रणनीतियों में तापमान और शामिल हैं निगरानी. कई इमारतों में जिनमें रहने वालों ने सिस्टम को संचालित करना सीख लिया था, ऊर्जा उपयोग में कमी हासिल की गई थी। मुख्य नियंत्रण पैरामीटर ऑपरेटिव (वायु और दीप्तिमान) तापमान (दोनों चरम, वास्तविक या औसत), अधिभोग, कार्बन डाइऑक्साइड एकाग्रता और आर्द्रता स्तर हैं। व्यक्तिगत नियंत्रण की तुलना में स्वचालन अधिक प्रभावी है। मैन्युअल नियंत्रण या स्वचालित नियंत्रण का मैन्युअल ओवरराइड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपयोगकर्ता की स्वीकृति और इनडोर जलवायु की सराहना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है (लागत भी)। तीसरा विकल्प यह है कि अग्रभागों का संचालन निवासियों के व्यक्तिगत नियंत्रण पर छोड़ दिया गया है, लेकिन भवन स्वचालन प्रणाली सक्रिय प्रतिक्रिया और विशिष्ट सलाह देती है।

मौजूदा तरीके और उपकरण
भवन डिज़ाइन की विशेषता विभिन्न विस्तृत डिज़ाइन स्तरों से होती है। वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों की दिशा में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, विभिन्न रिज़ॉल्यूशन वाले एयरफ्लो मॉडल का उपयोग किया जाता है। आवश्यक विस्तृत रिज़ॉल्यूशन के आधार पर, एयरफ्लो मॉडल को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: * प्रारंभिक चरण मॉडलिंग उपकरण, जिसमें अनुभवजन्य मॉडल, मोनोज़ोन मॉडल, द्विआयामी वायु प्रवाह नेटवर्क मॉडल शामिल हैं;और
 * विस्तृत मॉडलिंग उपकरण, जिसमें एयरफ्लो नेटवर्क मॉडल, युग्मित बीईएस-एएफएन मॉडल, जोनल मॉडल, कम्प्यूटेशनल तरल गतिशीलता, युग्मित सीएफडी-बीईएस-एएफएन मॉडल शामिल हैं।

मौजूदा साहित्य में एयरफ्लो मॉडलिंग के लिए उपलब्ध तरीकों की समीक्षाएं शामिल हैं।

आईईए ईबीसी अनुबंध 62
अनुबंध 62 'वेंटिलेटिव कूलिंग' चार साल के कार्य चरण (2014-2018) के साथ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के 'इमारतों और समुदायों में ऊर्जा कार्यक्रम (ईबीसी)' की एक शोध परियोजना थी। मुख्य लक्ष्य वेंटिलेटिव कूलिंग को एक आकर्षक और कुशल ऊर्जा उपयोग वाला कूलिंग समाधान बनाना था ताकि नए और नवीनीकरण दोनों को अधिक गरम होने से बचाया जा सके। अनुलग्नक के परिणाम गर्मी हटाने और अति ताप जोखिम की भविष्यवाणी और अनुमान के लिए बेहतर संभावनाओं की सुविधा प्रदान करते हैं - डिजाइन उद्देश्यों और ऊर्जा प्रदर्शन गणना दोनों के लिए। केस अध्ययनों के विश्लेषण के माध्यम से वेंटिलेटिव कूलिंग सिस्टम के प्रलेखित प्रदर्शन का उद्देश्य भविष्य में उच्च प्रदर्शन और पारंपरिक इमारतों में इस तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुबंध में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए निम्नलिखित लक्ष्य थे: अनुबंध 62 शोध कार्य को तीन उपकार्यों में विभाजित किया गया था।
 * इमारतों में कूलिंग की आवश्यकता, वेंटिलेटिव कूलिंग प्रदर्शन और ओवरहीटिंग के जोखिम की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त डिजाइन विधियों और उपकरणों का विकास और मूल्यांकन करना।
 * ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशानिर्देश विकसित करना, वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों द्वारा ओवरहीटिंग के जोखिम को ऊर्जा-कुशल रूप से कम करना और आवासीय भवन और वाणिज्यिक भवनों दोनों में वेंटिलेटिव कूलिंग के डिजाइन और संचालन के लिए।
 * प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के विनिर्देश और सत्यापन सहित ऊर्जा प्रदर्शन गणना विधियों और विनियमों में वेंटिलेटिव कूलिंग के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।
 * मौजूदा प्रणालियों की वेंटिलेटिव कूलिंग क्षमता में सुधार और उनकी नियंत्रण रणनीतियों सहित नए वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों के विकास के लिए निर्देश विकसित करना।
 * अच्छी तरह से प्रलेखित केस अध्ययनों के विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करना।
 * सबटास्क ए "तरीके और उपकरण" कूलिंग की आवश्यकता, वेंटिलेटिव कूलिंग प्रदर्शन और इमारतों में ओवरहीटिंग के जोखिम की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त डिजाइन विधियों और उपकरणों का विश्लेषण, विकास और मूल्यांकन करता है। उपकार्य ने प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के विनिर्देश और सत्यापन सहित ऊर्जा प्रदर्शन गणना विधियों और विनियमन में वेंटिलेटिव कूलिंग के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश भी दिए।
 * सबटास्क बी "समाधान" ने मौजूदा यांत्रिक, प्राकृतिक और हाइब्रिड वेंटिलेशन सिस्टम और प्रौद्योगिकियों के शीतलन प्रदर्शन और उनके उपयोग की सीमाओं का विस्तार करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में विशिष्ट आराम नियंत्रण समाधानों की जांच की। इन जांचों के आधार पर उपकार्य ने नए प्रकार के लचीले और विश्वसनीय वेंटिलेटिव कूलिंग समाधानों के लिए सिफारिशें भी विकसित कीं जो विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में आराम पैदा करते हैं।
 * सबटास्क सी "केस स्टडीज" ने अच्छी तरह से प्रलेखित केस स्टडीज के विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से वेंटिलेटिव कूलिंग के प्रदर्शन का प्रदर्शन किया।

यह भी देखें

 * एयर कंडीशनिंग
 * वास्तुशिल्पीय इंजीनियरिंग
 * एचवीएसी की शब्दावली
 * हरा भवन
 * एचवीएसी|हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग
 * घर के अंदर हवा की गुणवत्ता
 * घुसपैठ (एचवीएसी)
 * इमारतों और समुदायों में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा कार्यक्रम
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * मिश्रित मोड वेंटिलेशन
 * निष्क्रिय शीतलन
 * कमरे में वायु वितरण
 * सिक बिल्डिंग सिंड्रोम
 * सतत नवीनीकरण
 * उष्ण आराम
 * थर्मल द्रव्यमान
 * बीसकूल
 * वेंटिलेशन (वास्तुकला)