स्टैंड-अलोन पावर सिस्टम

स्टैंड-अलोन पावर प्रणाली (SAPS या SPS), जिसे रिमोट एरिया पावर आपूर्ति (RAPS) के रूप में भी जाना जाता है, उन स्थानों के लिए झर्झर के बाहर बिजली प्रणाली है जो बिजली वितरण प्रणाली से सुसज्जित नहीं हैं। विशिष्ट SAPS में बिजली उत्पादन, ग्रिड ऊर्जा भंडारण और विनियमन के एक या अधिक विधि सम्मलित हैं।

बिजली सामान्यतः निम्नलिखित विधियों में से एक या अधिक द्वारा उत्पन्न होती है:
 * फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उपयोग कर फोटोवोल्टिक प्रणाली
 * पवन चक्की
 * भूतापीय ऊर्जा स्रोत
 * सूक्ष्म संयुक्त ताप और शक्ति
 * माइक्रो हाइड्रो
 * डीजल जनरेटर या जैव ईंधन जनरेटर
 * थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (TEG)

भंडारण को सामान्यतः बैटरी (बिजली) के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु ईंधन कोशिकाओं सहित अन्य समाधान उपस्थित हैं। बैटरी से सीधे ली जाने वाली शक्ति एकदिश धारा अतिरिक्त [[कम वोल्टेज ]] (DC ELV) होगी, और इसका उपयोग विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ DC उपकरणों के लिए भी किया जाता है। एसी कम वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए पलटनेवाला का उपयोग किया जाता है, जिसके साथ अधिक विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

स्टैंड-अलोन फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम्स उपयोगिता ग्रिड से स्वतंत्र हैं और केवल सौर पैनलों का उपयोग कर सकते हैं या डीजल जनरेटर, पवन टरबाइन या बैटरी के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है।

प्रकार
दो प्रकार के स्टैंड-अलोन फोटोवोल्टिक पावर प्रणाली बैटरी के बिना डायरेक्ट-युग्मित प्रणाली हैं और बैटरी के साथ अकेले प्रणाली हैं।

डायरेक्ट-युग्मित प्रणाली
डायरेक्ट कपल्ड प्रणाली के मूल मॉडल में डीसी लोड से सीधे जुड़ा सौर पैनल होता है। चूँकि इस सेटअप में बैटरी बैंक नहीं होते हैं, इसलिए ऊर्जा संग्रहित नहीं होती है और इसलिए यह एकमात्र दिन के समय आम उपकरणों जैसे पंखे, पंप आदि को बिजली देने में सक्षम है। एमपीपीटी सामान्यतः सूर्य की ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से विद्युत भार जैसे सकारात्मक-विस्थापन जल पंपों के लिए किया जाता है। प्रतिबाधा मिलान को प्रत्यक्ष-युग्मित प्रणालियों में डिज़ाइन मानदंड के रूप में भी माना जाता है।

बैटरी के साथ स्टैंड अलोन प्रणाली
स्टैंड-अलोन फोटोवोल्टिक पावर प्रणाली में, फोटोवोल्टिक पैनलों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का सदैव सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। चूंकि भार से मांग सदैव सौर पैनल क्षमता के समान नहीं होती है, सामान्यतः बैटरी बैंकों का उपयोग किया जाता है। स्टैंड-अलोन पीवी प्रणाली में स्टोरेज बैटरी के प्राथमिक कार्य हैं:
 * ऊर्जा भंडारण क्षमता और स्वायत्तता: अतिरिक्त उपलब्ध होने पर ऊर्जा को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रदान करना होता है।
 * वोल्टेज और करंट स्थिरीकरण: क्षणिक को मिटाकर स्थिर करंट और वोल्टेज प्रदान करना होता है।
 * आपूर्ति सर्ज करंट: आवश्यकता पड़ने पर मोटर जैसे लोड को सर्ज करंट प्रदान करना सामान्यतः।

हाइब्रिड सिस्टम
संकर शक्ति प्लांट पूर्ण विद्युत बिजली आपूर्ति प्रणाली है जिसे दूरस्थ बिजली की जरूरतों की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। प्रणाली के तीन मूल तत्व हैं - शक्ति स्रोत, बैटरी (बिजली), और शक्ति प्रबंधन केंद्र होता है। हाइब्रिड पावर के स्रोतों में पवन टर्बाइन, डीजल इंजन जनरेटर, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर और सौर पीवी प्रणाली सम्मलित हैं। बैटरी बिजली उत्पादन और उपयोग के बीच के अंतर की भरपाई करके स्वायत्त संचालन की अनुमति देती है। बिजली प्रबंधन केंद्र प्रत्येक स्रोत से बिजली उत्पादन को नियंत्रित करता है, लोड को वर्गीकृत करके बिजली के उपयोग को नियंत्रित करता है, और बैटरी को अत्यधिक सेवा से बचाता है।

प्रणाली मॉनिटरिंग
फोटोवोल्टिक प्रणालियों की निरीक्षण उनके संचालन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकती है और प्रदर्शन में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, किन्तु डेटा ठीक से रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो प्रयास बर्बाद हो जाता है। सहायक होने के लिए, निरीक्षण रिपोर्ट को ऑपरेशन के प्रासंगिक पहलुओं पर ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा सरलता से समझी जा सके, उपयुक्त प्रदर्शन मापदंडों का चयन करने की आवश्यकता है, और उनके मूल्यों को रिपोर्ट के प्रत्येक नए अंक के साथ लगातार अद्यतन किया जाता है। कुछ स्थितियों में प्रणाली के प्रदर्शन को परिष्कृत और उत्तम बनाने के लिए अलग-अलग घटकों के प्रदर्शन की निरीक्षण करना लाभदायक हो सकता है, या निवारक कार्रवाई के लिए समय पर प्रदर्शन के हानि के प्रति सचेत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बैटरी चार्ज/डिस्चार्ज प्रोफाइल की निरीक्षण तब संकेत देगी जब प्रणाली विफलता से डाउनटाइम का अनुभव होने से पहले प्रतिस्थापन देय होगा।

आईईसी मानक 61724
IEC ने फोटोवोल्टिक प्रणाली प्रदर्शन निरीक्षण (IEC 61724) के लिए मानक नामक निरीक्षण मानकों का सेट प्रदान किया है। यह फोटोवोल्टिक प्रणाली प्रदर्शन | फोटोवोल्टिक प्रणाली के विद्युत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है और यह हाइब्रिड को संबोधित नहीं करता है या यह सुनिश्चित करने के लिए विधि निर्धारित नहीं करता है कि प्रदर्शन आकलन न्यायसंगत हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन
प्रदर्शन मूल्यांकन में सम्मलित हैं:
 * डेटा संग्रह, जो मापदंडों को मापने की सीधी प्रक्रिया है।
 * उस डेटा का इस तरह से मूल्यांकन करना जो उपयोगी जानकारी प्रदान करे।
 * अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी का प्रसार।

लोड संबंधी समस्याएं
पहचानी गई भार संबंधी समस्याओं की विस्तृत श्रृंखला को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
 * गलत चयन: स्टैंड-अलोन पीवी प्रणाली के साथ कुछ लोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
 * हाउस वायरिंग: अपर्याप्त या निम्न गुणवत्ता वाली वायरिंग और सुरक्षा उपकरण प्रणाली की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
 * कम दक्षता: कम दक्षता भार से ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है।
 * स्टैंड-बाय लोड: कुछ लोड के स्टैंड-बाय मोड से ऊर्जा बर्बाद होती है।
 * स्टार्ट-अप: स्टार्ट-अप के समय कुछ लोड द्वारा खींचा गया उच्च करंट स्टार्ट-अप के समय करंट स्पाइक्स प्रणाली को अस्थायी रूप से ओवरलोड कर सकता है।
 * प्रतिक्रियाशील शक्ति: कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड का उपयोग करने पर परिसंचारी धारा खपत की गई धारा से भिन्न हो सकती है।
 * हार्मोनिक विरूपण: गैर-रैखिक भार इन्वर्टर तरंग के विरूपण का निर्माण कर सकते हैं।
 * लोड और इन्वर्टर के आकार के बीच बेमेल: जब कम क्षमता वाले लोड के लिए उच्च रेटेड इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो समग्र दक्षता कम हो जाती है।

यह भी देखें

 * ऑस्ट्रेलियाई ग्रीनहाउस कार्यालय
 * भवन-एकीकृत फोटोवोल्टिक
 * बटीहुयी िपढीयॉ
 * ऊर्जा संचयन
 * विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण
 * ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली
 * ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की सूची
 * रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की सूची
 * माइक्रोजेनरेशन
 * झर्झर के बाहर
 * फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र
 * ग्रामीण बिजली
 * सोलर इन्वर्टर

बाहरी संबंध

 * Stand Alone Power Systems (SAPS) Information
 * RAPS
 * RAPS paper Queensland
 * RAPS-system schematic
 * Lighting Africa, a World Bank Group (WBG) initiative