स्विचगियर

एक विद्युत शक्ति तंत्र  में, एक स्विचगियर इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट स्विच,  फ्यूज (विद्युत)  एस या  परिपथ वियोजक ों से बना होता है जो विद्युत उपकरणों  दोषी -अभियांत्रिकी), सुरक्षा और अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है।स्विचगियर का उपयोग काम करने की अनुमति देने और गलती (पावर इंजीनियरिंग) के डाउनस्ट्रीम को साफ करने के लिए उपकरणों को डी-एनर्जेट करने के लिए किया जाता है।इस प्रकार के उपकरण सीधे  बिजली  की आपूर्ति की विश्वसनीयता से जुड़े हुए हैं।

जल्द से जल्द केंद्रीय पावर स्टेशनों ने साधारण खुले चाकू स्विच  का इस्तेमाल किया, जो  संगमरमर  या  अदह  के पैनलों पर चढ़े हुए थे।बिजली का स्तर और वोल्टेज तेजी से बढ़ गया, जिससे मैन्युअल रूप से संचालित स्विच को एक डी-एनर्जेटिक सर्किट के गैल्वेनिक अलगाव के अलावा किसी भी चीज़ के लिए बहुत खतरनाक बना दिया गया।तेल से भरे स्विचगियर उपकरण आर्क ऊर्जा को समाहित और सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं।20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, एक स्विचगियर लाइन-अप एक धातु-संलग्न संरचना होगी, जिसमें तेल सर्किट ब्रेकर का उपयोग करके विद्युत संचालित स्विचिंग तत्वों के साथ एक धातु-संलग्न संरचना होगी।आज, तेल से भरे उपकरणों को काफी हद तक हवा-ब्लास्ट, वैक्यूम, या सल्फर हेक्सफ्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एसएफ6उपकरण, बड़ी धाराओं और बिजली के स्तर को स्वचालित उपकरणों द्वारा सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

बिजली की मोटर और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों के संचालन के लिए 19 वीं शताब्दी के अंत में हाई-वोल्टेज स्विचगियर का आविष्कार किया गया था। समय के साथ प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया है और अब इसका उपयोग 1,100 & nbsp; kv तक के वोल्टेज के साथ किया जा सकता है। आमतौर पर, विद्युत सबस्टेशन में स्विचगियर बड़े पावर ट्रांसफार्मर  के उच्च और निम्न-वोल्टेज दोनों पक्षों पर स्थित होता है।ट्रांसफार्मर के कम-वोल्टेज पक्ष पर स्विचगियर एक इमारत में स्थित हो सकता है, जिसमें वितरण सर्किट के लिए मध्यम-वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के साथ, पैमाइश, नियंत्रण और सुरक्षा उपकरणों के साथ।औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, एक ट्रांसफार्मर और स्विचगियर लाइन-अप को एक आवास में जोड़ा जा सकता है, जिसे एक यूनिटेड  बिजली उपकेंद्र  (यूएसएस) कहा जाता है।मार्केट रिसर्च कंपनी, विज़नगैन के नवीनतम शोध के अनुसार, दुनिया भर में स्विचगियर बाजार में 5.9%के सीएजीआर में 2029 तक $ 152.5 बिलियन प्राप्त करने की उम्मीद है।अक्षय ऊर्जा में बढ़ते निवेश और सुरक्षित और सुरक्षित विद्युत वितरण प्रणालियों के लिए बढ़ी हुई मांग में वृद्धि की उम्मीद है।

घटक
एक स्विचगियर असेंबली में दो प्रकार के घटक होते हैं:
 * पावर-कंडक्टिंग घटक, जैसे कि स्विच, सर्किट ब्रेकर, फ़्यूज़ और लाइटनिंग अरेस्टर, जो विद्युत शक्ति के प्रवाह का संचालन या बाधित करते हैं।
 * नियंत्रण प्रणाली जैसे नियंत्रण पैनल, वर्तमान ट्रांसफार्मर, संभावित ट्रांसफार्मर, सुरक्षात्मक रिले और संबंधित सर्किटरी, जो पावर-कंडक्टिंग घटकों की निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षा करते हैं।

कार्य
स्विचगियर के बुनियादी कार्यों में से एक सुरक्षा है, जो अप्रभावित सर्किट में सेवा बनाए रखते हुए शॉर्ट-सर्किट और अधिभार गलती धाराओं में रुकावट है।स्विचगियर बिजली की आपूर्ति से सर्किट का अलगाव भी प्रदान करता है।स्विचगियर का उपयोग एक लोड को खिलाने के लिए एक से अधिक स्रोतों की अनुमति देकर सिस्टम उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

इतिहास
स्विचगियर बिजली उत्पादन के रूप में पुराना है।पहले मॉडल बहुत आदिम थे: सभी घटकों को बस एक दीवार के लिए तय किया गया था।बाद में वे लकड़ी के पैनलों पर लगे थे।अग्नि सुरक्षा के कारणों के लिए, लकड़ी को स्लेट  या संगमरमर द्वारा बदल दिया गया था।इसके कारण एक और सुधार हुआ, क्योंकि स्विचिंग और मापने वाले उपकरणों को सामने से जोड़ा जा सकता था, जबकि वायरिंग पीठ पर था। साधारण फ्यूज के साथ टंबलर स्विच स्विचगियर का सबसे सरल रूप है और इसका उपयोग घरों में रोशनी और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने और बचाने के लिए किया जाता था, एक उच्च रेटिंग के सर्किट के लिए, एक उच्च-टूटने की क्षमता (H.R.C.) एक स्विच के साथ संयोजन में फ्यूजसर्किट को नियंत्रित करने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से काम कर सकते हैं।हालाँकि, इस तरह के स्विचगियर का उपयोग उच्च-वोल्टेज सिस्टम पर लाभप्रद रूप से नहीं किया जा सकता है।

आवास
निचले वोल्टेज के लिए स्विचगियर पूरी तरह से एक इमारत के भीतर संलग्न हो सकता है।उच्च वोल्टेज (लगभग 66 केवी से अधिक) के लिए, स्विचगियर को आमतौर पर बाहर रखा जाता है और हवा द्वारा अछूता होता है, हालांकि इसके लिए बड़ी मात्रा में स्थान की आवश्यकता होती है।गैस-अछूता स्विचगियर हवा-अछूता उपकरणों की तुलना में अंतरिक्ष को बचाता है, हालांकि उपकरण लागत अधिक है।तेल अछूता स्विचगियर एक तेल फैल का खतरा प्रस्तुत करता है।

रिमोट कंट्रोल के लिए अनुमति देने के लिए स्विच को मैन्युअल रूप से संचालित किया जा सकता है या मोटर ड्राइव हो सकता है।

सर्किट ब्रेकर प्रकार
एक स्विचगियर एक साधारण ओपन-एयर आइसोलेटर स्विच हो सकता है या इसे किसी अन्य पदार्थ द्वारा अछूता हो सकता है।एक प्रभावी हालांकि स्विचगियर का अधिक महंगा रूप गैस -अछूता स्विचगियर (जीआईएस) है, जहां कंडक्टर और संपर्क दबाव वाले सल्फर हेक्सफ्लोराइड गैस (एसएफ (एसएफ) द्वारा अछूते हैं6)।अन्य सामान्य प्रकार तेल या वैक्यूम अछूता स्विचगियर हैं।

स्विचगियर एनक्लोजर के भीतर उपकरणों का संयोजन उन्हें हजारों एम्प्स की गलती धाराओं को बाधित करने की अनुमति देता है।एक सर्किट ब्रेकर (एक स्विचगियर एनक्लोजर के भीतर) प्राथमिक घटक है जो गलती धाराओं को बाधित करता है।चाप की शमन जब सर्किट ब्रेकर संपर्कों को अलग करता है (सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है) को सावधान डिजाइन की आवश्यकता होती है।सर्किट ब्रेकर इन छह प्रकारों में आते हैं:

तेल
तेल सर्किट ब्रेकर चाप के रास्ते के साथ तेल के एक जेट को विस्फोट करने के लिए कुछ तेल के वाष्पीकरण पर भरोसा करते हैं।आर्किंग द्वारा जारी किए गए वाष्प में हाइड्रोजन गैस  होती है। खनिज तेल में हवा की तुलना में बेहतर इन्सुलेट गुण होते हैं।जब भी तेल में वर्तमान-ले जाने वाले संपर्कों का एक अलग होता है, तो सर्किट ब्रेकर में चाप को संपर्कों के पृथक्करण के क्षण में आरंभ किया जाता है, और इस चाप के कारण तेल को वाष्पीकृत किया जाता है और ज्यादातर हाइड्रोजन गैस के लिए विघटित किया जाता है और अंततः एक हाइड्रोजन बनाता हैबिजली के चाप के चारों ओर बुलबुला।यह अत्यधिक संपीड़ित गैस बुलबुला मोड़ के चारों ओर चाप के पुन: हड़ताली को रोकता है, जब वर्तमान चक्र के शून्य क्रॉसिंग तक पहुंच जाता है।तेल सर्किट ब्रेकर सबसे पुराने प्रकार के सर्किट ब्रेकरों में से एक है।

हवा
एयर सर्किट ब्रेकर्स चाप को लम्बा करने के लिए संपीड़ित हवा (पफ) या चाप के चुंबकीय बल का उपयोग कर सकते हैं।चूंकि टिकाऊ चाप की लंबाई उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर है, इसलिए लम्बी चाप अंततः खुद को समाप्त कर देगा।वैकल्पिक रूप से, संपर्क तेजी से एक छोटे से सील कक्ष में झूलते हैं, विस्थापित हवा से बचने के लिए इस प्रकार चाप को उड़ा दिया जाता है।

सर्किट ब्रेकर आमतौर पर सभी वर्तमान प्रवाह को बहुत जल्दी समाप्त करने में सक्षम होते हैं: आमतौर पर 30 & nbsp; एमएस और 150 & nbsp; एमएस के बीच डिवाइस की उम्र और निर्माण के आधार पर।

गैस
गैस (एसएफ)6) सर्किट ब्रेकर कभी -कभी एक चुंबकीय क्षेत्र  का उपयोग करके चाप को खींचते हैं, और फिर एसएफ की ढांकता हुआ ताकत पर भरोसा करते हैं6 स्ट्रेच्ड आर्क को बुझाने के लिए गैस।

हाइब्रिड
हाइब्रिड स्विचगियर एक प्रकार है जो पारंपरिक एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर (एआईएस) और एसएफ के घटकों को जोड़ता है6 गैस-अछूता स्विचगियर (जीआईएस) प्रौद्योगिकियां।यह एक कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर डिज़ाइन की विशेषता है, जो एक मॉड्यूल में कई अलग -अलग कार्यों को शामिल करता है।

वैक्यूम
वैक्यूम इंटरप्रेटर ्स के साथ सर्किट ब्रेकर में न्यूनतम आर्किंग विशेषताएं होती हैं (जैसा कि संपर्क सामग्री के अलावा अन्य आयनित करने के लिए कुछ भी नहीं है), इसलिए जब यह एक छोटी राशि (& lt; 2–8 & nbsp; मिमी) द्वारा फैलाया जाता है, तो चाप शमन करता है।शून्य करंट के पास चाप एक प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं है, और वर्तमान बंद करता है;तब अंतर वोल्टेज के उदय का सामना कर सकता है।वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अक्सर आधुनिक मध्यम-वोल्टेज स्विचगियर में 40,500 वोल्ट में उपयोग किए जाते हैं।अन्य प्रकारों के विपरीत, वे डीसी दोषों को बाधित करने के लिए स्वाभाविक रूप से अनुपयुक्त हैं।उच्च डीसी वोल्टेज को तोड़ने के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अनुपयुक्त हैं, यह है कि डीसी के साथ वर्तमान शून्य अवधि नहीं है।प्लाज्मा आर्क संपर्क सामग्री को गैस भरने के लिए जारी रखकर खुद को खिला सकता है।

कार्बन डाइऑक्साइड
ब्रेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग इन्सुलेट और आर्क बुझाने के माध्यम के रूप में करते हैं, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड  (एसएफ (एसएफ) के समान सिद्धांतों पर काम करते हैं6) तोड़ने वाला।क्योंकि एसएफ6 एक  ग्रीनहाउस गैस  सीओ की तुलना में अधिक शक्तिशाली है2, एसएफ से स्विच करके6 क्या2 उत्पाद जीवनचक्र के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 10 टन से कम करना संभव है।

सर्किट ब्रेकर और फ़्यूज़
जब वर्तमान एक पूर्व निर्धारित सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर और फ़्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।हालांकि वे अन्य महत्वपूर्ण दोषों को महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि असंतुलित धाराएं - उदाहरण के लिए, जब एक ट्रांसफार्मर घुमावदार संपर्क जमीन।अपने आप से, सर्किट ब्रेकर और फ़्यूज़ लघु सर्किट और विद्युत मांग के उच्च स्तर के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं।

मेरज़-मूल्य परिसंचारी वर्तमान योजना
डिफरेंशियल प्रोटेक्शन Kirchhoff के सर्किट लॉज़#Kirchhoff के वर्तमान कानून (KCL) पर निर्भर करता है। Kirchhoff के वर्तमान कानून, जिसमें कहा गया है कि सर्किट नोड में प्रवेश करने या छोड़ने वाले धाराओं का योग शून्य के बराबर होना चाहिए।अंतर सुरक्षा को लागू करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए, प्रवाहकीय पथ के किसी भी खंड को नोड माना जा सकता है।प्रवाहकीय पथ एक ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, एक ट्रांसफार्मर का एक घुमावदार, एक मोटर में एक घुमावदार, या एक अल्टरनेटर के स्टेटर में एक घुमावदार हो सकता है।संरक्षण का यह रूप सबसे अच्छा काम करता है जब प्रवाहकीय पथ के दोनों छोर शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं।इस योजना का आविष्कार ग्रेट ब्रिटेन में चार्ल्स हेस्टरमैन मर्ज़  और  बर्नार्ड प्राइस  द्वारा किया गया था। ट्रांसफार्मर, स्टेटर या अन्य डिवाइस के प्रत्येक घुमावदार के लिए दो समान वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।वर्तमान ट्रांसफार्मर को एक घुमावदार के विपरीत छोरों के आसपास रखा जाता है।दोनों छोरों के माध्यम से वर्तमान समान होना चाहिए।एक सुरक्षात्मक रिले धाराओं में किसी भी असंतुलन का पता लगाता है, और डिवाइस को अलग करने के लिए यात्रा सर्किट ब्रेकर।एक ट्रांसफार्मर के मामले में, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों पर सर्किट ब्रेकर खुलेंगे।

दूरी रिले
एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन के अंत में एक शॉर्ट सर्किट एक सामान्य लोड के समान दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिबाधा दोष वर्तमान को सीमित करता है।एक दूरी रिले ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज और वर्तमान की तुलना करके एक गलती का पता लगाता है।वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक बड़ा करंट एक गलती को इंगित करता है।

वर्गीकरण
स्विचगियर के कई अलग -अलग वर्गीकरण किए जा सकते हैं:


 * वर्तमान रेटिंग द्वारा।
 * रेटिंग को बाधित करके (अधिकतम शार्ट सर्किट  करंट KAIC कि डिवाइस सुरक्षित रूप से बाधित कर सकता है)
 * सर्किट ब्रेकर गलती धाराओं पर खुल सकते हैं और बंद कर सकते हैं
 * लोड-ब्रेक/लोड-मेक स्विच सामान्य सिस्टम लोड धाराओं को स्विच कर सकते हैं
 * आइसोलेटर्स लोड डिस्कनेक्टर्स बंद हैं जो सर्किट ब्रेकर के बाद संचालित किए जाने हैं, या फिर यदि लोड करंट बहुत छोटा है
 * वोल्टेज वर्ग द्वारा:
 * कम वोल्टेज (1 केवी एसी से कम)
 * मध्यम वोल्टेज (लगभग 75 केवी एसी के माध्यम से 1 केवी एसी)
 * उच्च वोल्टेज (75 केवी से लगभग 230 केवी एसी)
 * अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज (230 केवी से अधिक)
 * इन्सुलेट माध्यम से:
 * वायु
 * गैस (एसएफ6 या मिश्रण)
 * तेल
 * खालीपन
 * कार्बन डाइऑक्साइड (सह)2)
 * निर्माण प्रकार द्वारा:
 * इनडोर (आगे आईपी ( सुरक्षा प्रवेश ) क्लास या एनईएमए एनक्लोजर टाइप द्वारा वर्गीकृत)
 * घर के बाहर
 * औद्योगिक
 * उपयोगिता
 * मरीन
 * ड्रॉ-आउट तत्व (कई उपकरणों के बिना हटाने योग्य)
 * फिक्स्ड एलिमेंट्स (बोल्टेड फास्टनरों)
 * लाइव-फ्रंट
 * डेड-फ्रंट
 * खुला
 * धातु-संलग्न (ME)-एक स्विचगियर असेंबली पूरी तरह से सभी पक्षों पर और शीट धातु के साथ शीर्ष पर संलग्न है।
 * मेटल-क्लैड (एमसी)-धातु-संलग्न स्विचगियर की एक अधिक महंगी विविधता जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं: रिमूवेबल प्रकार का मुख्य स्विचिंग और इंटरप्टिंग डिवाइस;डिब्बों को अलग करने और सभी प्रमुख सर्किट और भागों को संलग्न करने के लिए धातु की बाधाएं;यांत्रिक इंटरलॉक;अछूता बसबार  और अन्य विशेषताएं।
 * Cubicle switchgear
 * आर्क-प्रतिरोधी
 * आंतरिक पृथक्करण की IEC डिग्री द्वारा
 * कोई पृथक्करण नहीं (फॉर्म 1)
 * BUSBARS कार्यात्मक इकाइयों से अलग (फॉर्म 2 ए, 2 बी, 3 ए, 3 बी, 4 ए, 4 बी)
 * बाहरी कंडक्टरों के लिए टर्मिनल बसबार से अलग (फॉर्म 2 बी, 3 बी, 4 ए, 4 बी)
 * बाहरी कंडक्टरों के लिए टर्मिनल कार्यात्मक इकाइयों से अलग हो गए लेकिन एक दूसरे से नहीं (फॉर्म 3 ए, 3 बी)
 * कार्यात्मक इकाइयाँ एक दूसरे से अलग (फॉर्म 3 ए, 3 बी, 4 ए, 4 बी)
 * एक दूसरे से अलग किए गए बाहरी कंडक्टरों के लिए टर्मिनल (फॉर्म 4 ए, 4 बी)
 * बाहरी कंडक्टरों के लिए टर्मिनल उनकी संबद्ध कार्यात्मक इकाई (फॉर्म 4 बी) से अलग हैं
 * डिवाइस को बाधित करके:
 * फ़्यूज़
 * एयर सर्किट ब्रेकर
 * न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर
 * तेल सर्किट ब्रेकर
 * वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
 * सल्फर हेक्सफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर | गैस (एसएफ (एसएफ6) परिपथ वियोजक
 * सह2 परिपथ वियोजक
 * ऑपरेटिंग विधि द्वारा:
 * मैन्युअल रूप से संचालित
 * मोटर/संग्रहीत ऊर्जा संचालित
 * सोलनॉइड संचालित
 * वर्तमान के प्रकार से:
 * प्रत्यावर्ती धारा
 * एकदिश धारा
 * आवेदन द्वारा:
 * हस्तांतरण प्रणाली
 * वितरण
 * उद्देश्य से
 * आइसोलेटिंग स्विच ( विच्छेद ्स)
 * लोड-ब्रेक स्विच।
 * ग्राउंडिंग (अर्थिंग) स्विच

एक एकल लाइन-अप में कई अलग-अलग प्रकार के उपकरण शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, एयर-इंसुलेटेड बस, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और मैन्युअल रूप से संचालित स्विच सभी क्यूबिकल्स की एक ही पंक्ति में मौजूद हो सकते हैं।

स्विचगियर के रेटिंग, डिजाइन, विनिर्देशों और विवरण मानकों की एक भीड़ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।उत्तरी अमेरिका में ज्यादातर IEEE  और  ANSI  मानकों का उपयोग किया जाता है, बाकी दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों का उपयोग करते हैं, कभी -कभी स्थानीय राष्ट्रीय डेरिवेटिव या विविधताओं के साथ।

सुरक्षा
स्विचगियर के सुरक्षित संचालन अनुक्रमों को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, फंसी-कुंजी इंटरलॉकिंग  ऑपरेशन के पूर्वनिर्धारित परिदृश्य प्रदान करता है।उदाहरण के लिए, यदि आपूर्ति के केवल दो स्रोतों में से केवल एक को किसी निश्चित समय पर कनेक्ट करने की अनुमति है, तो इंटरलॉक योजना की आवश्यकता हो सकती है कि पहले स्विच को एक कुंजी जारी करने के लिए खोला जाना चाहिए जो दूसरे स्विच को बंद करने की अनुमति देगा।जटिल योजनाएं संभव हैं।

इनडोर स्विचगियर को आंतरिक आर्क कंटेनर (जैसे, IEC 62271-200) के लिए भी टाइप किया जा सकता है।यह परीक्षण उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक स्विचगियर बड़ी धाराओं को स्विच करने में सक्षम है। स्विचगियर को अक्सर सिस्टम की स्थिति का आकलन करने और विफलताओं की भविष्यवाणी करने के लिए थर्मल इमेजिंग  का उपयोग करके निरीक्षण किया जाता है।अन्य तरीकों में  आंशिक डिस्चार्ज  (पीडी) परीक्षण, या तो निश्चित या पोर्टेबल परीक्षकों का उपयोग करना, और सतह-माउंटेड ट्रांसड्यूसर (तेल उपकरणों के लिए) या आउटडोर स्विचयार्ड में उपयोग किए जाने वाले  अल्ट्रासोनिक परीक्षण  डिटेक्टरों का उपयोग करके  ध्वनिक उत्सर्जन  परीक्षण शामिल हैं।स्विचगियर के लिए केबलों में लगे तापमान सेंसर स्थायी रूप से तापमान निर्माण की निगरानी कर सकते हैं।एस एफ6 उपकरण को हमेशा दबाव के नुकसान की चेतावनी देने के लिए अलार्म और इंटरलॉक के साथ फिट किया जाता है, और ऑपरेशन को रोकने के लिए अगर दबाव बहुत कम गिरता है।

उच्च गलती के स्तर से जुड़े खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता के परिणामस्वरूप नेटवर्क ऑपरेटरों ने पृथ्वी स्विच और रैकिंग ब्रेकरों के लिए बंद दरवाजे के संचालन को निर्दिष्ट किया है।कई यूरोपीय बिजली कंपनियों ने ऑपरेटिंग करते समय स्विच रूम से ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुदूर रैकिंग तंत्र उपलब्ध हैं जो एक ऑपरेटर को एक सुरक्षात्मक आर्क फ्लैश खतरा सूट पहनने की आवश्यकता के बिना एक दूरस्थ स्थान से रैक स्विचगियर की अनुमति देते हैं।स्विचगियर सिस्टम को इस तरह के उच्च वोल्टेज प्रदान करने के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षित रहने और पूरी तरह से अनुकूलित रहने के लिए निरंतर रखरखाव और सर्विसिंग की आवश्यकता होती है।

यह भी देखें

 * वेल्डिंग की रोशनी
 * परिपथ वियोजक
 * डिस्कनेक्टर
 * विद्युत सुरक्षा
 * इलेक्ट्रिक आर्क
 * उच्च वोल्टेज
 * दूरस्थ रैकिंग प्रणाली
 * शार्ट सर्किट