परिपथ समग्रता

परिपथ अखंडता यह है कि आग विद्युत परिपथ के संचालन को कितना कम प्रभावित कर सकती है। यह अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग का रूप है। निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा साधनों के माध्यम से परिपथ अखंडता प्राप्त की जाती है, जो लिस्टिंग और अनुमोदन उपयोग और अनुपालन के अधीन हैं। वैकल्पिक रूप से, केबल निर्माण और सामग्री अपने दम पर अग्नि-प्रतिरोध रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि खनिज-अछूता कॉपर-क्लैड केबल, या एमआई केबल।

फायरप्रूफिंग
केबल, केबल ट्रे, या इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के लिए फायरप्रूफिंग प्रदान करना, निर्दिष्ट आग खतरा और समय के अनुसार केबलों को चालू रखने के लिए है, जो या तो प्राप्त किया जाता है:
 * अग्निरोधी के साथ केबल कोटिंग ज्वलनशील केबल जैकेटिंग के साथ लौ के प्रसार को कम करती है।
 * आग प्रतिरोधी सामग्री से निर्मित घेरा।

परीक्षण और प्रमाणन
कनाडा में परीक्षण ULC-S101 के अनुसार स्थानीय निर्माण कोड द्वारा आवश्यक है।

स्वाभाविक रूप से अग्नि प्रतिरोधी केबलों का परीक्षण UL 2196, अग्नि प्रतिरोधी केबलों के लिए परीक्षण किया जा सकता है, जबकि उन केबलों के बाड़ों का परीक्षण किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से आग प्रतिरोधी नहीं हैं, अंडरराइटर प्रयोगशालाओं 1724 या परमाणु नियामक आयोग सामान्य पत्र 86-10, उत्तर अमेरिका में पूरक 1 में परीक्षण किया जा सकता है। या यूनाइटेड किंगडम में BS476 या जर्मनी में DIN4102।

पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए, अपतटीय/तटवर्ती, एपीआई 2218 मानकों को हाइड्रोकार्बन आग से निपटने के लिए फायरप्रूफिंग दिशानिर्देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इमारतों के लिए डीआईएन 4102 और बीएस 476 भाग 20 परीक्षण मानकों में उपयोग किए जाने वाले सेल्यूलोसिक फायर प्रोफाइल से अधिक गंभीर हैं।

शाफ्ट दीवार प्रणाली
केबल्स को आग प्रतिरोधी शाफ्ट दीवार प्रणालियों में संलग्न करके आग से बचाया जा सकता है जो नलिकाओं के समान लंबवत और क्षैतिज बाड़े होते हैं।

वर्तमान परीक्षण की विधियाँ
जर्मनी ने DIN4102 के माध्यम से परीक्षण का मानकीकरण किया है जिसमें केबलिंग और बस नलिकाओं के साथ-साथ खनिज इन्सुलेटेड केबल जैसे स्वाभाविक रूप से आग प्रतिरोधी केबल दोनों के लिए बाड़े सम्मिलित हैं।

उत्तरी अमेरिका के परीक्षण में विद्युत प्रणाली घटकों के लिए थर्मल बैरियर प्रणाली के परीक्षण के लिए UL1724 मानक और अग्नि प्रतिरोधी केबलों के परीक्षण के लिए UL2196 मानक सम्मिलित हैं।

एम्पेसिटी डेरेटिंग
यदि केबल सामग्री के साथ कवर किया जाता है जो गर्मी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है और इसलिए इसे ठंडा करने से रोकता है, तो ऊंचा तापमान स्वीकार्य केबल पावर क्षमता (अर्थात, कम एम्पेसिटी) को कम कर सकता है। डेरेटिंग से तात्पर्य बिजली के संचालन के लिए केबल की क्षमता में कमी से है।

क्लैडिंग और रैपिंग विचार
रैप प्रणाली के अतिरिक्त वजन को स्थिर और भूकंपीय गणनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हैंगिंग प्रणाली की फायरप्रूफिंग पर भी विचार किया जाना चाहिए। नियमित संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लैडिंग और रैप्स लोड-असर नहीं हैं और सामान्य भवन या सुविधा संचालन के समय क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

टर्मिनल और जंक्शन बॉक्स विचार
टर्मिनेशन पॉइंट और जंक्शन बॉक्स सहित पूरे परिपथ को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

यह भी देखें

 * लिस्टिंग और अनुमोदन उपयोग और अनुपालन
 * अग्नि परीक्षा
 * निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा
 * वर्मीकुलाईट
 * अग्नि सुरक्षा
 * मिनरल-इंसुलेटेड कॉपर-क्लैड केबल
 * आग को रोकने वाला
 * प्रमाणन सूची

श्रेणी:निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा श्रेणी:केबल्स श्रेणी:विद्युत सुरक्षा