कम धुआं शून्य हैलोजन

कम धुआं शून्य हलोजनया कम धुआं हैलोजन से मुक्त (एलएसजेडएच या एलएसओएच या एलएस0एच या एलएसएफएच या ओएचएलएस या जेडएचएफआर) एक सामग्री वर्गीकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः तार और केबल उद्योग में बिजली के तार जैकेटन के लिए किया जाता है। एलएसजेडएच केबल जैकेटन तापसुघट्य या थर्मोसेट यौगिकों से बनी होती है जो ऊष्मा के उच्च स्रोतों के संपर्क में आने पर सीमित धुआं उत्सर्जित करती है और कोई हैलोजन नहीं होता है।

विवरण
केबल जैकेटन के लिए पहली व्यावसायिक तापसुघट्य एलएसजेडएच सामग्री का आविष्कार 1979 में रिचर्ड स्किपर द्वारा किया गया था और रेकेम द्वारा इसका एकस्व अधिकार कराया गया था। इस आविष्कार ने आग को दबाने और आदग्ध अवशोष बनाने की अनुमति देने के लिए एक उपयुक्त तापसुघट्य आव्यूह में पर्याप्त अकार्बनिक भरक, एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड (एएलटीएच) को सम्मिलित करने की चुनौती का समाधान किया, जिससे विषैली कार्बन गैसों और धुएं और कार्बन कणों का साथ ही साथ अंतिम अनुप्रयोग के लिए आवश्यक विद्युत पृथक्कर्ण गुण और सामग्री गुण का उत्सर्जन कम हो गया। ज्वाला मंदक प्राप्त करने के लिए पसंदीदा अकार्बनिक भराव एल्यूमीनियम ट्राइहाइड्रेट (ALTH) बना हुआ है। आग लगने की स्थिति में यह सामग्री एक ऊष्माशोषी रासायनिक प्रतिक्रिया से पारित होता है

"2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (180 °C)"

जो ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है और जब यौगिक एक निश्चित तापमान तक पहुँच जाता है तो भाप छोड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि भराव ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुलक का अपघटन लगभग एक ही तापमान पर होता है। भाप विकसित गैसों के दहन को बाधित करती है और एक आदग्ध अवशोष परत बनाने में मदद करती है जो शेष सामग्री की रक्षा करती है और कणों को फँसाती है। आवश्यक उच्च स्तर का भराव (≈ 60%) दहन के लिए उपलब्ध ईंधन की कुल मात्रा को कम करने वाले बेस बहुलक को भी बदल देता है।

कम धुआं शून्य हैलोजन केबल दहन के उपरान्त निकलने वाली विषैली और संक्षारक गैस की मात्रा को काफी कम कर देता है। जलाए जाने पर, कम धुआँ शून्य हैलोजन केबल कम वैकल्पिक रूप से सघन धुआँ उत्सर्जित करता है जो कम दर पर निकलता है। आग के उपरान्त, कम धुएं वाली केबल वांछनीय है क्योंकि यह धुएं की मात्रा और घनत्व को कम करती है, जिससे रहने वालों के लिए जगह से बाहर निकलना आसान हो जाता है और साथ ही अग्निशमन कार्यों की सुरक्षा भी बढ़ जाती है।

इस प्रकार की सामग्री का उपयोग सामान्यतः खराब संवातन (वास्तुकला) क्षेत्रों जैसे विमान, रेल गाड़ियां, टैंक, उप-समुद्र और अपतटीय प्रतिष्ठानों, पनडुब्बियों या जहाजों में किया जाता है। इसका उपयोग रेल उद्योग में भी बड़े मापक्रम पर किया जाता है, जहां उच्च वोल्टेज या ट्रैक संकेत तारों को सुरंग प्रणालियों में और उसके माध्यम से चलाया जाना चाहिए। परमाणु उद्योग एक अन्य क्षेत्र है जहां एलएसजेडएच केबल का उपयोग किया गया है और भविष्य में भी किया जाएगा। प्रमुख केबल निर्माता 1990 के दशक के प्रारम्भ से परमाणु सुविधाओं के लिए एलएसजेडएच केबल का उत्पादन कर रहे हैं। नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में निश्चित रूप से एलएसजेडएच केबल का व्यापक उपयोग सम्मिलित होगा। इससे उन क्षेत्रों में विषैली गैसों के जमा होने की संभावना कम हो जाएगी जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं और जहां कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली हैं वहां संक्षारक गैसों की कमी से आग से तारों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप शार्ट सर्किट की गलती होगी।

1970 के दशक से, तार और केबल उद्योग कई अनुप्रयोगों में कम धुआं, कम हैलोजन सामग्री का उपयोग कर रहा है। तापसुघट्य एलएसजेडएच के प्रारम्भ ने इसके उपयोग को ऊष्मा सन्कुचित नलिका, चिन्हित करना और फिक्स्चर जैसे सहायक उपकरणों तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य एक तार और केबल जैकेटन प्रणाली बनाना था जो न केवल ज्वाला मंदक हो बल्कि घना, अस्पष्ट धुआं और कम विषाक्त या संक्षारक गैसें उत्पन्न न करे। फ़ॉकलैंड युद्ध में एक्सोसेट मिसाइल की चपेट में आने के बाद एचएमएस शेफ़ील्ड (D80) से निकलने वाले घने काले धुएं के बाद 1982 के बाद सैन्य क्षेत्र में इसके प्रारम्भ में तीव्रता आई। कई आग, जैसे लंदन में किंग्स क्रॉस फायर, जिसमें 1987 में लंदन के भूमिगत इलाके में 31 लोग मारे गए, ने आग में तार और केबल जैकेटन के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई। परिणामस्वरूप, LSZH केबलों का उपयोग बढ़ गया है। हाल के वर्षों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में पाए जाने वाले केबल की मात्रा में वृद्धि के साथ, आग लगने की स्थिति में अधिक ईंधन भार होता है और जनता की सुरक्षा में एलएसजेडएच प्रणाली की प्रमुख भूमिका होती है।

कई मानक दहन के उपरान्त धुएं के उत्पादन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। सैन्य अनुप्रयोगों के लिए यूके में डेफ स्टेन 02-711 और यूएस में एएसटीएम ई662, जो दोनों यूके में एएमटीई, पोर्ट्समाउथ द्वारा संशोधित एएसटीएम एसटीपी संख्या 422 पेज 166-204, 1967 पर आधारित हैं और अमेरिका में E662 द्वारा प्रतिस्थापित किये गए हैं। इन परीक्षणों के उपरान्त एक निर्दिष्ट सामग्री के मापक्रम को मानकीकृत किया जाता है और फिर एक उज्ज्वल ताप स्रोत के संपर्क में लाया जाता है; छोड़े गए धुएं का दृक् घनत्व प्रकाशमापीय रूप से मापा जाता है। दृक् घनत्व को मापने के विभिन्न साधन हैं: शिखर धुआं रिलीज दर, कुल धुआं निकलने की दर, और परीक्षण के उपरान्त विभिन्न बिंदुओं और अवधियों पर धुआं घनत्व। परिणाम एक निश्चित मूल्य से कम होने चाहिए और सामग्री को कम धुएं के रूप में वर्गीकरण करने के लिए सामग्री को बर्न टेस्ट पास करना होगा।

ये परीक्षण प्रयोगशाला स्थितियों के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं और वास्तविक आग परिदृश्य में अपेक्षित स्थितियों की श्रृंखला को दोहराने का दावा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, वे एक उपाय प्रदान करते हैं जिसके द्वारा सामग्रियों के संभावित धुएँ के उत्सर्जन का आकलन किया जा सकता है और यदि आवश्यक समझा जाए तो पसंदीदा सामग्रियों के आगे के परीक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले संकटपूर्ण सामग्रियों की पहचान की जा सकती है।

बाहरी संबंध

 * Videos showing flammability of cables, including LSZH cables, based on jacket rating