विद्युत सुरक्षा परीक्षण

विद्युत अभियन्त्रण में, विद्युत उत्पाद और स्थापनाएं सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए विद्युत सुरक्षा परीक्षण आवश्यक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकारों और विभिन्न तकनीकी निकायों ने विद्युत सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। सभी देशों के अपने-अपने विद्युत सुरक्षा मानक हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। इन मानकों को पूरा करने के लिए, विद्युत उत्पादों और प्रतिष्ठानों को विद्युत सुरक्षा परीक्षण पास करना होगा।

कुछ प्रकार के विद्युत सुरक्षा परीक्षणों में शामिल हैं:
 * हाइपोट (जिसे हिपोट परीक्षण भी कहा जाता है)
 * इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (आईआर परीक्षण)
 * पृथ्वी निरंतरता परीक्षण
 * लीकेज करंट परीक्षण

विद्युत सुरक्षा परीक्षण IEC 60335, IEC 61010, विद्युत वायरिंग | AS/NZS 3000, राष्ट्रीय विद्युत कोड, BS 7671 और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में वर्णित हैं।

ढांकता हुआ वोल्टेज परीक्षण का सामना
एक ढांकता हुआ वोल्टेज प्रतिरोध परीक्षण (जिसे हिपोट परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है) परीक्षण के तहत डिवाइस या इंस्टॉलेशन पर ऑपरेटिंग वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लागू करके किया जाता है। इस परीक्षण में, किसी उत्पाद या इंस्टॉलेशन के इन्सुलेशन (इलेक्ट्रिक) को उसके सामान्य ऑपरेटिंग वोल्टेज से कहीं अधिक वोल्टेज तनाव के तहत रखा जाता है। यदि हिपोट परीक्षण अनुरूपता परीक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो बहुत बड़ा वोल्टेज लागू किया जा सकता है।

इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (आईआर परीक्षण)
एक इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (आईआर परीक्षण) दो स्थानों के बीच वोल्टेज लागू करके और परिणामी वर्तमान प्रवाह को मापकर इंसुलेटर (बिजली) के विद्युत प्रतिरोध को मापता है। इस परीक्षण को करते समय उचित सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि बहिष्करण क्षेत्र, यह सुनिश्चित करना कि कोई तार खुला न हो, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने हों। इस परीक्षण को करने के लिए, आपके पास एक इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक होना चाहिए, जो एक छोटा हाथ से चलने वाला बैटरी चालित उपकरण हो सकता है, जो बड़े सामान के आकार का उपकरण हो सकता है जो उच्च परीक्षण वोल्टेज प्राप्त करने में सक्षम हो। विद्युत प्रतिरोध परीक्षण शुरू करने से पहले चुनने के लिए चर परीक्षण वोल्टेज, परीक्षण अवधि और परीक्षण बिंदु हैं। इन्सुलेशन प्रतिरोध के स्वीकार्य मूल्य सर्किट उद्देश्य, उद्योग और देश के आधार पर भिन्न होते हैं। आमतौर पर, मानक स्वीकार्य मूल्यों को निर्धारित करेंगे। एक इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग सरल गो/नो-गो परीक्षण के लिए, या आवधिक स्थिति मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है, जहां नियमित इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण किए जाते हैं, जिसके परिणाम समय के साथ ट्रैक किए जाते हैं। समय के साथ सर्किट के इन्सुलेशन प्रतिरोध को ट्रैक करके, उपकरण विफलता से पहले निवारक रखरखाव की योजना बनाई जा सकती है। इन्सुलेशन प्रतिरोध तापमान और आर्द्रता भिन्नता पर निर्भर है, इसलिए दिए गए मापा मूल्य पर परीक्षण और मुआवजा लागू करते समय तापमान और आर्द्रता दर्ज की जानी चाहिए। कई मानकों और सुरक्षा एजेंसियों ने विद्युत प्रतिष्ठानों और विद्युत उत्पादों के लिए इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण को एक आवश्यक परीक्षण के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस परीक्षण को 'मेगरिंग' कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी मेगर ग्रुप लिमिटेड इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण मीटर का व्यावसायीकरण करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी। इन दिनों, कई अन्य ब्रांड व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।

पृथ्वी निरंतरता परीक्षण
पृथ्वी निरंतरता परीक्षण यह जांच करता है कि कोई धातु का हिस्सा पृथ्वी से जुड़ा है या नहीं। पृथ्वी से कनेक्शन के प्रतिरोध को भी मापा जा सकता है।

लीकेज करंट टेस्ट
एक लीकेज करंट परीक्षण उस करंट का पता लगाता है जो सर्किट के माध्यम से वापस प्रवाहित नहीं होता है। इस परीक्षण का उपयोग जीएफसीआई या आरसीडी ऑपरेशन के परीक्षण के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।

विद्युत सुरक्षा परीक्षण श्रेणियां
दृश्य निरीक्षण:

किसी भी चीज़ को छुए बिना एक सर्वेक्षण, और कोई भी विद्युत परीक्षण शुरू करने से पहले विद्युत स्थापना या उत्पाद को देखना। एक दृश्य निरीक्षण क्षतिग्रस्त इन्सुलेशन, डिस्कनेक्ट किए गए तारों, गलत स्थापना और किसी भी अन्य दृश्य समस्याओं की पहचान करना चाहता है।

गैर-जीवित परीक्षण

निरंतरता परीक्षण: वायरिंग सही है यह जांचने के लिए एक परीक्षण

पृथ्वी निरंतरता परीक्षण: यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अर्थिंग प्रणाली ठीक से जुड़ी हुई है

लाइव परीक्षण

अर्थ फॉल्ट लूप प्रतिबाधा परीक्षण: यह परीक्षण यह जांचने के लिए है कि यदि कोई गलती हुई है, तो सिस्टम मानकों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आपूर्ति के वियोग का कारण बनने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण

ध्रुवीयता परीक्षण: यह जांचने के लिए एक परीक्षण कि कनेक्शन सही क्रम में जुड़े हुए हैं

आरसीडी परीक्षण: आधुनिक विद्युत प्रणालियों पर आरसीडी और आरसीबीओ नियमित रूप से लगाए जाते हैं, ये उपकरण सर्किट से लीक होने वाली बिजली पर प्रतिक्रिया करते हैं। रिसाव तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति जीवित हिस्सों को छूता है, जिससे बिजली सामान्य सर्किट रिटर्न पथ के बजाय उनके शरीर से होकर गुजर सकती है।

एसपीडी परीक्षण: एसपीडी (सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस) का परीक्षण विद्युत सुरक्षा परीक्षण के भाग के रूप में किया जाता है। सर्ज सुरक्षा उपकरण उपभोक्ता इकाई, वायरिंग और सहायक उपकरण सहित विद्युत सेटअप को वोल्टेज पर क्षणिक के रूप में जाने जाने वाले खतरनाक बिजली उछाल से सुरक्षित रखते हैं।

विद्युत स्थापना स्थिति रिपोर्ट
एक विद्युत स्थापना स्थिति रिपोर्ट (ईआईसीआर), जिसे आमतौर पर ईआईसीआर निरीक्षण के रूप में जाना जाता है, इसे विद्युत प्रतिष्ठानों की स्थिति का संपूर्ण मूल्यांकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अमूल्य जानकारी प्रदान करती है कि विद्युत स्थापना सुरक्षित है और वर्तमान नियमों के अनुरूप है। चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षण के दूसरे दौर की आवश्यकता से पहले किसी को यह समझना चाहिए कि ऐसा प्रमाणपत्र कितने समय तक चलता है। ईआईसीआर, एक इमारत में विद्युत स्थापना का एक व्यापक निरीक्षण और परीक्षण है, जो हर 5 साल में या मौजूदा ईआईसीआर रिपोर्ट की समाप्ति से पहले किया जाता है। सक्षम व्यक्ति तब एक विद्युत स्थापना स्थिति रिपोर्ट (ईआईसीआर) जारी करेगा, जिसे आवधिक निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट (पीआईआर) भी कहा जाता है। किसी भी देखी गई क्षति, गिरावट, दोष, खतरनाक स्थितियों और वर्तमान सुरक्षा मानक के साथ किसी भी गैर-अनुपालन का विवरण देना जो खतरे को जन्म दे सकता है।

यदि कुछ भी खतरनाक या संभावित रूप से खतरनाक पाया जाता है, तो विद्युत स्थापना की समग्र स्थिति 'असंतोषजनक' घोषित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि परिसर में जोखिमों को दूर करने के लिए बिना किसी देरी के उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। पाए गए दोषों का एक विशिष्ट वर्गीकरण है:
 * सी1 - ख़तरा मौजूद है। घायल होने का खतरा। तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है.
 * सी2 - संभावित रूप से खतरनाक। तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है.
 * सी3 - सुधार की सिफारिश की गई।
 * एफआई - आगे की जांच की आवश्यकता है।

सुरक्षा के साधन (एमओपी)
अवधारणा यह है कि सुरक्षा का कोई भी साधन डिवाइस की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आवश्यक नहीं होना चाहिए, ताकि किसी एक की विफलता डिवाइस को तुरंत खतरनाक न बना दे। एमओपी को आगे एमओओपी और एमओपीपी में विभाजित किया गया है।

ऑपरेटर सुरक्षा के साधन (एमओओपी)
चिकित्सा विद्युत उपकरण IEC 60601|IEC 60601-1 के लिए मानक में पेश की गई एक अवधारणा।

रोगी सुरक्षा के साधन (एमओपीपी)
अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान|अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्थान (एएनएसआई) जैसे दुनिया भर के मानक संगठनों द्वारा निर्धारित विद्युत सुरक्षा मानक, सीएसए समूह, और IEC60601-1 में यूरोपीय आयोग। एमओपीपी सुरक्षा मानकों का उद्देश्य चिकित्सा विद्युत उपकरणों के लिए बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करना है। सिस्टम में मौजूद खतरनाक वोल्टेज के साथ अलगाव के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है ताकि ऑपरेटर या रोगी को जोखिम में डालने से पहले कई और असंबंधित इन्सुलेशन सिस्टम विफलताओं की आवश्यकता हो। इसे प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा के दो स्वतंत्र उपायों की आवश्यकता होती है या भौतिक अलगाव जैसे कि  रेंगना /निकासी या ठोस इन्सुलेशन के एक ही उपाय को समकक्ष माना जाता है। डिवाइस के इन्सुलेशन के अलावा एमओपीपी मानकों के कार्यान्वयन के साथ संगठनों ने जो अतिरिक्त मुख्य बिंदु निर्धारित किए हैं वे हैं: उदाहरण एमओओपी और एमओपीपी के लिए अलगाव और क्रीपेज आवश्यकताओं के बीच अंतर दिखाने वाला उदाहरण।
 * रिसाव वर्तमान आवश्यकताएँ।
 * सामान्य ऑपरेशन (सामान्य स्थिति, एनसी) में अधिकतम स्वीकार्य रोगी रिसाव धारा 500µA AC और 50µA DC है और एकल विफलता स्थिति (SFC) में 1000µA AC या 100µA DC है। * इनपुट चरण के लिए आवश्यकताएँ।
 * तापमान माप और आवश्यकताएँ।
 * बहुस्तरीय बोर्डों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) मोटाई की आवश्यकताएं।
 * प्रबलित इन्सुलेशन के लिए इन्सुलेशन मोटाई की दूरी 0.4 मिमी या इन्सुलेशन फ़ॉइल (प्रीप्रेग) की तीन परतें स्वीकार्य हैं। * ढांकता हुआ परीक्षण।
 * अधिकतम आउटपुट ऊर्जा
 * संलग्नक और यांत्रिक अग्नि आवश्यकताएँ

यह भी देखें

 * पोर्टेबल उपकरण परीक्षण

बाहरी संबंध

 * What is an EICR?
 * EICR Inspection
 * Electrical Safety chapter from Lessons In Electric Circuits Vol 1 DC book and series.
 * EICR.
 * EICR Test.
 * Electrical safety system