सर्विस ड्रॉप

विद्युत शक्ति के वितरण में सर्विस ड्रॉप एक ऊपरी विद्युत लाइन है जो बिजली के खंभों से उपयोगकर्ता के भवन या अन्य परिसर तक जाती है। यह वह बिंदु है जहां बिजली कंपनियां अपने ग्राहकों को बिजली प्रदान करतीं हैं। भूमिगत वितरण प्रणाली से ग्राहक संपर्क को सामान्यतः "पार्श्विक सेवा" कहा जाता है। सर्विस ड्रॉप या पार्श्विक सेवा के परिचालकों का रखरखाव सामान्य रूप से उनके स्वामित्व की व्यवहारिक कंपनी द्वारा होता हैं। परंतु कुछ औद्योगिक ड्रॉप्स ग्राहकों द्वारा स्थापित हैं और उनके स्वामित्व में हैं।

ग्राहक के परिसर में तार सामान्यतः एक वेदरहेड के माध्यम से भवन में प्रवेश करते हैं जो उसे बरसात और बर्फ के प्रवेश से बचाता है और  नलिका के माध्यम से  बिजली के मीटर में प्रवेश कराता है जो भुगतान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति को मापता है और भविष्य हेतु सुरक्षित करता है, उसके पश्चात यह  मुख्य सेवा पैनल में प्रवेश करता है। यहाँ प्रणाली का व्यवहारिक भाग समाप्त हो जाता है और ग्राहक का तार संबंधन विद्युत मीटर के उत्पादक साकेट पर शुरू हो जाता है। सर्विस पैनल में एक मुख्य संयोजक (इलेक्ट्रिकल) या  परिपथ वियोजक  होगा, जो भवन में एक साथ प्रवेश करने वाले सभी विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है, और कई छोटे संयोजक / वियोजक होते हैं जो अलग-अलग भागों के परिपथ की रक्षा करते हैं। स्विच या कम संख्या में स्विचों (उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य में अधिकतम छः) का प्रयोग सदैव सभी प्रकार की बिजली के वियोजन के लिए करते हैं जब परिपथ वियोजक का उपयोग किया जाता है उस समय यह मुख्य परिपथ वियोजक द्वारा संचालित होता है।

उत्तर अमेरिकी
उत्तरी अमेरिका में 120/240 वोल्ट विभाजित चरण प्रणाली का उपयोग आवासीय सर्विस ड्रॉप्स  के लिए किया जाता है। खंभों पर लगा एकल चरण  वितरण ट्रांसफार्मर  सामान्य रूप से एक या दो निवासों के लिए बिजली प्रदान करता है।  ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग (क्वाइल के फेरे) इसके सिरों के बीच 240 वोल्ट प्रदान करती है और केंद्र में जाती है। सर्विस ड्रॉप  जमीनी और उदासीनता से बना होता है, ट्रांसफॉर्मर के मध्य से जुड़ी एक उदासीन लाइन और वाइंडिंग के सिरों से जुड़ी दो लाइनों से बना होता है जो उदासीन लाइन के संबंध में 120 वोल्ट प्रदान करता है। जब इन पंक्तियों को एक साथ विद्युतरोधी और व्यवर्तित किया जाता है तो उन्हें ट्रिपलक्स केबल के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें लंबे समय तक शक्ति प्रदान करने के लिए तटस्थ संचालक के बीच में एक सहायक संदेशवाहक केबल भी हो सकता है। खंभे से उदासीन लाइन सर्विस पैनल के पास  धरती (विद्युत) से जुड़ी होती है; सामान्यतः यह एक प्रवाहकीय छड़ होती है जो पृथ्वी में संचालित की जाती है। सर्विस ड्रॉप विपरीत चरण की दो 120 वोल्ट लाइनों को शक्ति प्रदान करता है, इसलिए दो 120 वोल्ट कंडक्टरों के मध्य वैधुत को जोड़कर 240 वोल्ट प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 120 वोल्ट भार दो 120 वोल्ट लाइनों और उदासीन लाइन के बीच जुड़े हुए हों। 240 वोल्ट सर्किट का उपयोग उच्च-मांग वाले उपकरणों के लिए किया जाता है, जैसे कि  वातानुकूलित यंत्र, पानी गर्म करने व कपड़े सुखाने वाले यंत्र,  तंदूर  और  बायलर , जबकि 120 वोल्ट प्रकाशीय परिपथों और साधारण छोटे उपकरणों जैसे हल्के भार के लिए उपयोग किए जाते हैं।

यूरोपीय
कई यूरोपीय देशों और अन्य देशों में जो यूरोपीय प्रणालियों का उपयोग करते हैं, घरेलू आवासों के लिए सामान्यतः तीन चरणों की सर्विस ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। तीन चरण की शक्ति का उपयोग कई निवासों की सेवा के लिए अधिक समय तक सर्विस ड्रॉप्स की अनुमति देता है, जो कि यूरोप में उच्च घनत्व आवासीय क्षेत्रों में अल्पव्ययी है। सर्विस ड्रॉप में तीन चरण के तार और एक उदासीन तार होता है जो धरती से जुड़ा होता है। प्रत्येक चरण का तार इसके और उदासीन तार के बीच जुड़े भार को लगभग 230 V प्रदान करता है। प्रत्येक चरण के तारों में 50 हर्ट्ज वैकल्पिक विद्युत धारा होती है जो अन्य दो के साथ 120° चरण से बाहर निकलती है। अतीत में 220Y380, 230Y400 और 240Y415 के साथ-साथ 230Y400 की ओर भविष्य के "संगत" की योजना के साथ कई भिन्न-भिन्न वोल्टेज मानकों का उपयोग किया गया है। इस अंकन में प्रथम अंक चरण तार और उदासीन तार के बीच वोल्टेज है, और दूसरा नंबर "Y" के बाद लाइन वोल्टेज (किसी भी दो-चरण के तारों के बीच) है।

अन्य देश, जैसे यूके और आयरलैंड, सामान्य रूप से एक ही चरण में हर तीसरे घर के साथ प्रति घर एक चरण और तटस्थता प्रदान करते हैं।

वाणिज्यिक और औद्योगिक
वाणिज्यिक और औद्योगिक सर्विस ड्रॉप्स बहुत बड़ी हो सकती हैं और सामान्य रूप से तीन चरण में होती हैं। यूएस में सामान्य सेवाएं 120Y/208 (तीन 120 V परिपथ 120 डिग्री चरण से बाहर हैं। 208 V लाइन-टू-लाइन के साथ), 240 V तीन-चरण, और 480 V तीन-चरण, कनाडा में 600 V तीन-चरण सामान्य हैं तथा 380-415 वोल्ट या 690 वोल्ट तीन चरण यूरोपीय और कई अन्य देशों में पाए जाते हैं। सामान्यतः उच्च वोल्टेज का उपयोग भारी औद्योगिक भार और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु कम वोल्टेज के लिए किया जाता है।

उत्तरी अमेरिका में जहां सर्विस ड्रॉप्स के लिए एकल-चरण वितरण ट्रांसफॉर्मर आदर्श रूप में हैं वहां तीन-चरण सर्विस ड्रॉप्स का निर्माण सामान्यतः तीन एकल-चरण ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके किया जाता है, जो तारों के Y संरूपण में होते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मर बैंक कहा जाता है।

भूमिगत
सर्विस परिचालक ग्राहक के लिए पैडमाउंट ट्रांसफार्मर  से लेकर ग्राहक के मीटर तक भूमिगत हो सकते हैं।