भूसम्पर्कन

विद्युत अभियन्त्रण में, ग्राउंड या अर्थ इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक संदर्भ बिंदु है जिससे वोल्टेज को मापा जाता है, विद्युत प्रवाह के लिए एक सामान्य वापसी पथ या पृथ्वी से सीधा भौतिक संबंध होता है।

इलेक्ट्रिकल सर्किट कई कारणों से जमीन से जुड़े हो सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को बिजली के झटके के खतरे से बचाने के लिए बिजली के उपकरणों के खुले प्रवाहकीय हिस्से जमीन से जुड़े होते हैं। यदि आंतरिक इन्सुलेशन विफल हो जाता है, तो खुले प्रवाहकीय भागों पर खतरनाक वोल्टेज दिखाई दे सकते हैं। उजागर भागों को जमीन से जोड़ने से परिपथ वियोजक (या अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस) को गलती की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित करने की अनुमति मिल जाएगी। विद्युत ऊर्जा वितरण प्रणालियों में, एक सुरक्षात्मक अर्थ (पीई) कंडक्टर अर्थिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है।

ज्वलनशील उत्पादों या इलेक्ट्रोस्टैटिक-संवेदनशील उपकरणों को संभालने के दौरान जमीन से कनेक्शन स्थिर बिजली के निर्माण को भी सीमित करता है। कुछ तार और विद्युत पारेषण सर्किट में, ग्राउंड को ही सर्किट के एक विद्युत कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे एक अलग रिटर्न कंडक्टर स्थापित करने की लागत बचती है (सिंगल-वायर अर्थ रिटर्न और पृथ्वी-वापसी टेलीग्राफ देखें)।

माप उद्देश्यों के लिए, पृथ्वी एक (उचित रूप से) निरंतर संभावित संदर्भ के रूप में कार्य करती है जिसके विरुद्ध अन्य संभावितों को मापा जा सकता है। पर्याप्त शून्य-वोल्टेज संदर्भ स्तर के रूप में सेवा करने के लिए एक विद्युत ग्राउंड सिस्टम में उचित वर्तमान-वाहक क्षमता होनी चाहिए। [[विद्युत सर्किट]] सिद्धांत में, एक जमीन आमतौर पर एक अनंत वर्तमान स्रोत के रूप में आदर्शीकरण (विज्ञान का दर्शन) है और चार्ज के लिए डूबता है, जो इसकी क्षमता को बदले बिना असीमित मात्रा में वर्तमान को अवशोषित कर सकता है। जहां एक वास्तविक ग्राउंड कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध है, शून्य क्षमता का अनुमान अब मान्य नहीं है। आवारा वोल्टेज या पृथ्वी संभावित वृद्धि प्रभाव उत्पन्न होंगे, जो संकेतों में शोर पैदा कर सकते हैं या पर्याप्त रूप से बड़े होने पर बिजली के झटके का खतरा पैदा कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों में ग्राउंड (या अर्थ) शब्द का उपयोग इतना आम है कि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट, जैसे सेलफोन और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, साथ ही वाहनों में सर्किट, को ग्राउंड या चेसिस के रूप में बोला जा सकता है। इस तरह के कनेक्शन के लिए सामान्य रूप से अधिक उपयुक्त शब्द होने के बावजूद पृथ्वी से वास्तविक संबंध के बिना ग्राउंड कनेक्शन। यह आमतौर पर बिजली आपूर्ति के एक तरफ से जुड़ा एक बड़ा कंडक्टर होता है (जैसे कि एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर समतल ज़मीन), जो सर्किट में कई अलग-अलग घटकों से करंट के लिए सामान्य वापसी पथ के रूप में कार्य करता है।

इतिहास
1820 के बाद से लंबी दूरी की विद्युत चुम्बकीय विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली सिग्नल ले जाने और करंट लौटाने के लिए दो या अधिक तारों का उपयोग किया। यह 1836-1837 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल अगस्त स्टीनहिल द्वारा खोजा गया था, कि जमीन को सर्किट को पूरा करने के लिए रिटर्न पथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रिटर्न वायर अनावश्यक हो जाता है। स्टाइनहिल ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले के प्रायोगिक कार्यों के बारे में पता नहीं था, और वह इसे एक इन-सर्विस टेलीग्राफ पर करने वाले पहले व्यक्ति थे, इस प्रकार इस सिद्धांत को आम तौर पर टेलीग्राफ इंजीनियरों के लिए जाना जाता था। हालांकि, इस प्रणाली के साथ समस्याएं थीं, जिसका उदाहरण 1861 में सेंट जोसेफ, मिसौरी और सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया के बीच वेस्टर्न यूनियन कंपनी द्वारा निर्मित ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीग्राफ लाइन द्वारा दिया गया था। शुष्क मौसम के दौरान, ग्राउंड कनेक्शन में अक्सर एक उच्च प्रतिरोध विकसित हो जाता है, जिससे टेलीग्राफ काम करने या फोन बजने के लिए भूमि के लिए छड़ पर पानी डालने की आवश्यकता होती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब टेलीफोनी ने टेलीग्राफी को प्रतिस्थापित करना शुरू किया, तो यह पाया गया कि बिजली प्रणालियों, विद्युत रेलवे, अन्य टेलीफोन और टेलीग्राफ सर्किट, और बिजली सहित प्राकृतिक स्रोतों से प्रेरित पृथ्वी में धाराएं ऑडियो संकेतों के लिए अस्वीकार्य हस्तक्षेप का कारण बनती हैं, और दो-तार या 'धात्विक सर्किट' प्रणाली को 1883 के आसपास फिर से शुरू किया गया था।

बिल्डिंग वायरिंग इंस्टॉलेशन
वितरण सर्किट पर दिखाई देने वाले वोल्टेज को सीमित करने के लिए विद्युत विद्युत वितरण प्रणाली अक्सर पृथ्वी की जमीन से जुड़ी होती है। स्थैतिक बिजली या उच्च संभावित सर्किट के साथ आकस्मिक संपर्क के कारण अस्थायी वोल्टेज के कारण पृथ्वी की जमीन से पृथक एक वितरण प्रणाली उच्च क्षमता प्राप्त कर सकती है। सिस्टम का अर्थ ग्राउंड कनेक्शन ऐसी क्षमता को नष्ट कर देता है और ग्राउंडेड सिस्टम के वोल्टेज में वृद्धि को सीमित करता है।

मुख्य बिजली (एसी पावर) वायरिंग इंस्टॉलेशन में, ग्राउंड और न्यूट्रल कंडक्टर शब्द आमतौर पर नीचे सूचीबद्ध दो अलग-अलग कंडक्टर या कंडक्टर सिस्टम को संदर्भित करता है:

इक्विपमेंट बॉन्डिंग कंडक्टर या इक्विपमेंट ग्राउंड कंडक्टर (ईजीसी) उपकरण के सामान्य रूप से गैर-वर्तमान-वाहक धातु भागों और उस विद्युत प्रणाली के स्रोत के कंडक्टरों में से एक के बीच एक कम प्रतिबाधा पथ प्रदान करते हैं। यदि कोई खुला हुआ धातु का हिस्सा ऊर्जायुक्त (दोष) हो जाना चाहिए, जैसे कि एक भुरभुरा या क्षतिग्रस्त इंसुलेटर, तो यह एक शॉर्ट सर्किट बनाता है, जिससे ओवरकरंट डिवाइस (सर्किट ब्रेकर या फ्यूज) खुल जाता है, जिससे फॉल्ट क्लियर (डिस्कनेक्ट) हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्रिया इस बात पर ध्यान दिए बिना होती है कि भौतिक जमीन (पृथ्वी) से कोई संबंध है या नहीं; इस दोष-समाशोधन प्रक्रिया में स्वयं पृथ्वी की कोई भूमिका नहीं है चूँकि करंट को अपने स्रोत पर लौटना चाहिए; हालाँकि, स्रोत बहुत बार भौतिक आधार (पृथ्वी) से जुड़े होते हैं। (किरचॉफ के सर्किट नियम देखें)। बॉन्डिंग (इंटरकनेक्टिंग) द्वारा सभी उजागर गैर-वर्तमान ले जाने वाली धातु की वस्तुओं के साथ-साथ अन्य धातु की वस्तुओं जैसे पाइप या स्ट्रक्चरल स्टील के साथ, उन्हें एक ही वोल्टेज क्षमता के पास रहना चाहिए, जिससे झटके की संभावना कम हो जाती है। यह बाथरूम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां कोई कई अलग-अलग धातु प्रणालियों जैसे आपूर्ति और नाली पाइप और उपकरण फ्रेम के संपर्क में हो सकता है। जब एक प्रवाहकीय प्रणाली को विद्युत रूप से भौतिक जमीन (पृथ्वी) से जोड़ा जाना है, तो उपकरण बॉन्डिंग कंडक्टर और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड कंडक्टर को एक ही क्षमता पर रखता है (उदाहरण के लिए, देखें #बॉन्डिंग कंडक्टर|§नीचे ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के रूप में धातु का पानी का पाइप).

ए(जीईसी) का उपयोग सिस्टम ग्राउंडेड (न्यूट्रल) कंडक्टर, या उपकरण को ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, या ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम पर एक बिंदु से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे सिस्टम ग्राउंडिंग कहा जाता है और अधिकांश विद्युत प्रणालियों को ग्राउंडेड करने की आवश्यकता होती है। यूएस एनईसी और यूके की बीएस 7671 सूची प्रणाली जिन्हें ग्राउंडेड होना आवश्यक है। एनईसी के अनुसार, विद्युत प्रणाली को भौतिक जमीन (पृथ्वी) से जोड़ने का उद्देश्य बिजली की घटनाओं द्वारा लगाए गए वोल्टेज को सीमित करना और उच्च वोल्टेज लाइनों के साथ संपर्क करना है। अतीत में, पानी की आपूर्ति पाइपों को ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन प्लास्टिक पाइपों के बढ़ते उपयोग के कारण, जो खराब कंडक्टर होते हैं, एक विशिष्ट ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग अक्सर नियामक अधिकारियों द्वारा अनिवार्य होता है। एक ही प्रकार की जमीन रेडियो एंटेना और बिजली संरक्षण प्रणालियों पर लागू होती है।

स्थायी रूप से स्थापित विद्युत उपकरण, जब तक कि आवश्यक न हो, स्थायी रूप से ग्राउंडिंग कंडक्टर जुड़े हुए हैं। मेटल केस वाले पोर्टेबल विद्युत उपकरणों में अटैचमेंट प्लग पर एक पिन द्वारा उन्हें अर्थ ग्राउंड से जोड़ा जा सकता है (घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट देखें)। पावर ग्राउंडिंग कंडक्टरों का आकार आमतौर पर स्थानीय या राष्ट्रीय वायरिंग नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

बॉन्डिंग
कड़ाई से बोलना, ग्राउंडिंग या अर्थिंग का अर्थ जमीन/पृथ्वी से विद्युत कनेक्शन को संदर्भित करना है। विद्युत बंधन बिजली को ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई धातु की वस्तुओं को जानबूझकर विद्युत रूप से जोड़ने का अभ्यास है। यह सभी बंधी हुई वस्तुओं को बिजली के झटके से सुरक्षा के समान विद्युत क्षमता में लाता है। बंधी हुई वस्तुओं को विदेशी वोल्टेज को खत्म करने के लिए जमीन से जोड़ा जा सकता है।

अर्थिंग सिस्टम
बिजली आपूर्ति प्रणालियों में, एक अर्थिंग (ग्राउंडिंग) प्रणाली पृथ्वी की प्रवाहकीय सतह के सापेक्ष कंडक्टरों की विद्युत क्षमता को परिभाषित करती है। अर्थिंग सिस्टम के चुनाव का बिजली आपूर्ति की सुरक्षा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुकूलता पर प्रभाव पड़ता है। अलग-अलग देशों के बीच अर्थिंग सिस्टम के लिए नियम काफी भिन्न होते हैं।

एक कार्यात्मक पृथ्वी कनेक्शन बिजली के झटके से बचाने से ज्यादा काम करता है, क्योंकि इस तरह के कनेक्शन में डिवाइस के सामान्य संचालन के दौरान करंट लग सकता है। इस तरह के उपकरणों में सर्ज सप्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक-कम्पैटिबिलिटी फिल्टर, कुछ प्रकार के एंटेना और विभिन्न माप उपकरण शामिल हैं। आमतौर पर सुरक्षात्मक पृथ्वी प्रणाली का उपयोग कार्यात्मक पृथ्वी के रूप में भी किया जाता है, हालांकि इसके लिए देखभाल की आवश्यकता होती है।

प्रतिबाधा ग्राउंडिंग
वितरण पावर सिस्टम ठोस रूप से ग्राउंडेड हो सकते हैं, जिसमें एक सर्किट कंडक्टर सीधे अर्थ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम से जुड़ा होता है। वैकल्पिक रूप से, विद्युत प्रतिबाधा की कुछ मात्रा को वितरण प्रणाली और जमीन के बीच जोड़ा जा सकता है, ताकि पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली धारा को सीमित किया जा सके। प्रतिबाधा एक अवरोधक, या एक प्रारंभ करनेवाला (कुंडली) हो सकती है। एक उच्च-प्रतिबाधा ग्राउंडेड सिस्टम में, फॉल्ट करंट कुछ एम्पीयर तक सीमित होता है (सटीक मान सिस्टम के वोल्टेज वर्ग पर निर्भर करता है); एक कम-प्रतिबाधा ग्राउंडेड सिस्टम कई सौ एम्पीयर को एक गलती पर प्रवाहित करने की अनुमति देगा। एक बड़े सॉलिड ग्राउंडेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ग्राउंड फॉल्ट करंट के हजारों एम्पीयर हो सकते हैं।

पॉलीपेज़ एसी सिस्टम में, एक कृत्रिम तटस्थ ग्राउंडिंग सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कोई फेज कंडक्टर सीधे जमीन से जुड़ा नहीं है, एक विशेष रूप से निर्मित ट्रांसफॉर्मर (एक ज़िगज़ैग ट्रांसफ़ॉर्मर | ज़िग ज़ैग ट्रांसफ़ॉर्मर) पावर फ़्रीक्वेंसी करंट को पृथ्वी पर बहने से रोकता है, लेकिन किसी भी रिसाव या क्षणिक धारा को ज़मीन पर प्रवाहित करने की अनुमति देता है।

फॉल्ट करंट को 25 ए या उससे अधिक तक सीमित करने के लिए कम-प्रतिरोध ग्राउंडिंग सिस्टम एक तटस्थ ग्राउंडिंग रेसिस्टर (NGR) का उपयोग करते हैं। कम प्रतिरोध वाले ग्राउंडिंग सिस्टम में एक टाइम रेटिंग (मान लीजिए, 10 सेकंड) होगी जो इंगित करती है कि प्रतिरोधक ओवरहीटिंग से पहले फॉल्ट करंट को कितनी देर तक ले जा सकता है। रोकनेवाला के ज़्यादा गरम होने से पहले ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले को सर्किट की सुरक्षा के लिए ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए।

उच्च-प्रतिरोध ग्राउंडिंग (एचआरजी) प्रणालियां फॉल्ट करंट को 25 ए या उससे कम तक सीमित करने के लिए एनजीआर का उपयोग करती हैं। उनके पास निरंतर रेटिंग है, और सिंगल-ग्राउंड गलती के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि सिस्टम पहले ग्राउंड फॉल्ट पर तुरंत ट्रिप नहीं करेगा। यदि दूसरा ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले को सर्किट की सुरक्षा के लिए ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। एचआरजी सिस्टम पर, सिस्टम की निरंतरता की लगातार निगरानी के लिए एक सेंसिंग रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। यदि एक ओपन-सर्किट का पता लगाया जाता है (उदाहरण के लिए, एनजीआर पर टूटे हुए वेल्ड के कारण), निगरानी उपकरण संवेदन रोकनेवाला के माध्यम से वोल्टेज को समझेगा और ब्रेकर को ट्रिप करेगा। संवेदन रोकनेवाला के बिना, सिस्टम जमीनी सुरक्षा के बिना काम करना जारी रख सकता है (चूंकि एक खुले सर्किट की स्थिति जमीनी गलती को छिपा देगी) और क्षणिक ओवरवॉल्टेज हो सकता है।

अनग्राउंडेड सिस्टम
जहां बिजली के झटके का खतरा अधिक होता है, जमीन पर संभावित लीकेज करंट को कम करने के लिए विशेष भूमिगत बिजली प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रतिष्ठानों के उदाहरणों में अस्पतालों में रोगी देखभाल क्षेत्र शामिल हैं, जहां चिकित्सा उपकरण सीधे रोगी से जुड़े होते हैं और रोगी के शरीर में किसी भी बिजली-लाइन के प्रवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चिकित्सा प्रणालियों में लीकेज करंट की किसी भी वृद्धि की चेतावनी देने के लिए निगरानी उपकरण शामिल हैं। गीले निर्माण स्थलों या शिपयार्डों में, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर प्रदान किए जा सकते हैं ताकि बिजली उपकरण या उसके केबल में कोई खराबी उपयोगकर्ताओं को झटके के खतरे के लिए उजागर न करे।

संवेदनशील ऑडियो/वीडियो उत्पादन उपकरण या माप उपकरणों को फीड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को बिजली प्रणाली से शोर के इंजेक्शन को सीमित करने के लिए एक अलग भूमिगत स्प्लिट-फेज़ इलेक्ट्रिक पावर#तकनीकी पावर (संतुलित पावर) सिस्टम से फीड किया जा सकता है।

पावर ट्रांसमिशन
सिंगल-वायर अर्थ रिटर्न (SWER) एसी विद्युत वितरण प्रणाली में, विद्युत पावर ग्रिड के लिए केवल एक उच्च वोल्टेज कंडक्टर का उपयोग करके लागत बचाई जाती है, जबकि एसी रिटर्न करंट को पृथ्वी के माध्यम से रूट किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पृथ्वी की बड़ी धाराएँ अन्यथा खतरों का कारण नहीं बनेंगी।

कुछ हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट | हाई-वोल्टेज डायरेक्ट-करंट (HVDC) पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ग्राउंड को दूसरे कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पनडुब्बी केबलों वाली योजनाओं में यह विशेष रूप से आम है, क्योंकि समुद्री जल एक अच्छा संवाहक है। जमीन से कनेक्शन बनाने के लिए दफन ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। भूमिगत संरचनाओं पर विद्युत रासायनिक क्षरण को रोकने के लिए इन इलेक्ट्रोडों की साइट को सावधानी से चुना जाना चाहिए।

विद्युत सबस्टेशनों के डिजाइन में एक विशेष चिंता पृथ्वी की संभावित वृद्धि है। जब बहुत बड़ी गलती धाराएं पृथ्वी में डाली जाती हैं, तो अंतःक्षेपण के बिंदु के आसपास का क्षेत्र इससे दूर के बिंदुओं के संबंध में एक उच्च क्षमता तक बढ़ सकता है। यह सबस्टेशन की धरती में मिट्टी की परतों की सीमित परिमित चालकता के कारण है। वोल्टेज का ढाल (इंजेक्शन बिंदु की दूरी पर वोल्टेज में परिवर्तन) इतना अधिक हो सकता है कि जमीन पर दो बिंदु काफी भिन्न क्षमता पर हो सकते हैं। यह ढाल विद्युत सबस्टेशन के एक क्षेत्र में पृथ्वी पर खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करता है जो जमीन से अपर्याप्त रूप से अछूता रहता है। एक सबस्टेशन में प्रवेश करने वाले पाइप, रेल या संचार तार सबस्टेशन के अंदर और बाहर अलग-अलग जमीनी क्षमता देख सकते हैं, जिससे एक खतरनाक पृथ्वी संभावित वृद्धि हो सकती है # बिना सोचे-समझे व्यक्तियों के लिए स्पर्श वोल्टेज जो उन पाइपों, रेलों या तारों को छू सकते हैं। सबस्टेशन के भीतर IEEE 80 के अनुसार स्थापित एक कम-प्रतिबाधा वाले लैस बॉन्डिंग प्लेन बनाकर इस समस्या को दूर किया जाता है। यह प्लेन वोल्टेज ग्रेडिएंट्स को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि तीन वोल्टेज चक्रों के भीतर कोई भी खराबी साफ हो जाए।

इलेक्ट्रॉनिक्स
| |चौड़ाई = 25 | | |- संरेखित = केंद्र
 * - संरेखित = केंद्र
 * [[Image:Signal Ground.svg]]|चौड़ाई = 25 |
 * सिग्नल ग्राउंड
 * चेसिस ग्राउंड
 * पृथ्वी मैदान
 * पृथ्वी मैदान
 * पृथ्वी मैदान

सिग्नल के आधार उपकरण के भीतर सिग्नल और पावर (अतिरिक्त-कम वोल्टेज पर, लगभग 50 वी से कम) के लिए वापसी पथ के रूप में और उपकरणों के बीच सिग्नल इंटरकनेक्शन पर काम करते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में एकल रिटर्न होता है जो सभी संकेतों के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। पावर और सिग्नल ग्राउंड अक्सर जुड़े होते हैं, आमतौर पर उपकरण के धातु के मामले के माध्यम से। मुद्रित सर्किट बोर्ड के डिजाइनरों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लेआउट में ध्यान रखना चाहिए ताकि सिस्टम के एक हिस्से में उच्च-शक्ति या तेजी से स्विचिंग धाराएं ग्राउंडिंग में कुछ सामान्य प्रतिबाधा के कारण सिस्टम के निम्न-स्तर के संवेदनशील भागों में शोर इंजेक्ट न करें। लेआउट के निशान।

सर्किट ग्राउंड बनाम अर्थ
वोल्टेज को विद्युत क्षेत्र में बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी बिंदु और संदर्भ बिंदु के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए वाल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। इस सामान्य संदर्भ बिंदु को जमीन के रूप में दर्शाया गया है और इसे शून्य क्षमता वाला माना जाता है। संकेत को सिंगल-एंड सिग्नलिंग के संबंध में परिभाषित किया गया है, जो जमीन (शक्ति)पावर) से जुड़ा हो सकता है। एक प्रणाली जहां सिस्टम ग्राउंड किसी अन्य सर्किट या पृथ्वी से जुड़ा नहीं है (जिसमें अभी भी उन सर्किटों के बीच एसी कपलिंग हो सकती है) को अक्सर तैरता हुआ मैदान या दोहरा पृथक्करण के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कार्यात्मक आधार
कुछ उपकरणों को सही ढंग से कार्य करने के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान से एक कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो किसी भी विशुद्ध रूप से सुरक्षात्मक भूमिका से अलग है। इस तरह के एक कनेक्शन को एक कार्यात्मक पृथ्वी के रूप में जाना जाता है- उदाहरण के लिए कुछ लंबी तरंग दैर्ध्य एंटीना संरचनाओं को एक कार्यात्मक पृथ्वी कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो आम तौर पर आपूर्ति सुरक्षात्मक पृथ्वी से अंधाधुंध रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्युत वितरण नेटवर्क में संचरित रेडियो आवृत्तियों की शुरूआत दोनों है अवैध और संभावित खतरनाक। इस अलगाव के कारण, एक सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए एक विशुद्ध रूप से कार्यात्मक आधार पर सामान्य रूप से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ऐसे कार्यात्मक मैदानों को आम तौर पर सफेद या क्रीम केबल में तार दिया जाता है, न कि हरे या हरे / पीले रंग में।

कम सिग्नल ग्राउंड को शोर ग्राउंड से अलग करना
टेलीविजन स्टेशनों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और अन्य प्रतिष्ठानों में जहां सिग्नल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, ग्राउंड लूप (बिजली) को रोकने के लिए अक्सर एक विशेष सिग्नल ग्राउंड को तकनीकी ग्राउंड (या तकनीकी अर्थ, स्पेशल अर्थ और ऑडियो अर्थ) के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से एक एसी पावर ग्राउंड के समान है, लेकिन किसी भी सामान्य उपकरण के ग्राउंड वायर को इससे कोई कनेक्शन की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे विद्युत हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में केवल ऑडियो उपकरण तकनीकी आधार से जुड़े होते हैं। ज्यादातर मामलों में, स्टूडियो के धातु के उपकरण रैक सभी भारी तांबे के केबल (या चपटा तांबे के ट्यूबिंग या busbar) के साथ जुड़ जाते हैं और इसी तरह के कनेक्शन तकनीकी आधार पर बनाए जाते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सामान्य चेसिस ग्राउंडेड उपकरण रैक पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि तकनीकी ग्राउंड से सिंगल एसी ग्राउंड कनेक्शन इसकी प्रभावशीलता को नष्ट कर देगा। विशेष रूप से मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए, मुख्य तकनीकी जमीन में एक भारी तांबे का पाइप शामिल हो सकता है, यदि आवश्यक हो तो कई ठोस फर्श के माध्यम से ड्रिलिंग करके फिट किया जाता है, जैसे कि सभी तकनीकी आधार बेसमेंट में ग्राउंडिंग रॉड के लिए कम से कम संभव पथ से जुड़े हो सकते हैं।

रेडियो एंटेना
कुछ प्रकार के एंटीना (रेडियो) (या उनकी फीड लाइन) को ग्राउंड से कनेक्शन की आवश्यकता होती है। चूंकि रेडियो एंटेना में करंट की आकाशवाणी आवृति पावर लाइन की 50/60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कहीं अधिक होती है, इसलिए रेडियो ग्राउंडिंग सिस्टम एसी पावर ग्राउंडिंग से अलग सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। एसी यूटिलिटी बिल्डिंग वायरिंग में तीसरा तार सुरक्षा आधार इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लंबी उपयोगिता वाले जमीन के तारों में कुछ आवृत्तियों पर उच्च विद्युत प्रतिबाधा होती है। एक ट्रांसमीटर के मामले में, जमीन के तारों के माध्यम से बहने वाली आरएफ धारा रेडियो आवृत्ति के हस्तक्षेप को विकीर्ण कर सकती है और अन्य उपकरणों के धातु के धातु के हिस्सों पर खतरनाक वोल्टेज उत्पन्न कर सकती है, इसलिए अलग-अलग ग्राउंड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 20 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्तियों पर काम करने वाले मोनोपोल एंटीना, रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक प्रवाहकीय विमान के रूप में एंटीना के हिस्से के रूप में पृथ्वी का उपयोग करते हैं। इनमें एएम रेडियो स्टेशनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टी एंटीना, छाता एंटीना और मास्ट रेडिएटर शामिल हैं। ट्रांसमीटर से फीडलाइन ऐन्टेना और ग्राउंड के बीच जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐन्टेना के नीचे एक ग्राउंडिंग (अर्थिंग) सिस्टम की आवश्यकता होती है ताकि रिटर्न करंट को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी से संपर्क किया जा सके। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और रेडियो रिसीवरों में, जमीन का कनेक्शन एक या अधिक धातु की छड़ों या जमीन में लगे खंभे या किसी इमारत के धातु के पानी के पाइप से विद्युत कनेक्शन के रूप में सरल हो सकता है जो पृथ्वी में फैला हुआ है। हालांकि, एंटेना को प्रसारित करने में ग्राउंड सिस्टम ट्रांसमीटर के पूर्ण आउटपुट करंट को वहन करता है, इसलिए अपर्याप्त ग्राउंड कॉन्टैक्ट का प्रतिरोध ट्रांसमीटर शक्ति का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ग्राउंड सिस्टम एक संधारित्र प्लेट के रूप में कार्य करता है, ऐन्टेना से विस्थापन करंट प्राप्त करने के लिए और इसे ट्रांसमीटर की फीडलाइन के ग्राउंड साइड पर लौटाता है, इसलिए यह सीधे एंटीना के नीचे स्थित होता है।

मध्यम से उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में आमतौर पर एक व्यापक ग्राउंड सिस्टम होता है जिसमें कम प्रतिरोध के लिए ऐन्टेना के नीचे जमीन में नंगे तांबे के केबल दबे होते हैं। चूंकि इन बैंडों पर उपयोग किए जाने वाले सर्वदिशात्मक एंटेना के लिए पृथ्वी की धाराएं सभी दिशाओं से ग्राउंड पॉइंट की ओर रेडियल रूप से यात्रा करती हैं, इसलिए ग्राउंडिंग सिस्टम में आमतौर पर सभी दिशाओं में एंटीना के नीचे बाहर की ओर फैली हुई दफन केबलों का एक रेडियल पैटर्न होता है, जो ग्राउंड साइड से एक साथ जुड़ा होता है। एंटीना के आधार के बगल में एक टर्मिनल पर ट्रांसमीटर की फीडलाइन। जमीनी प्रतिरोध में खोई हुई ट्रांसमीटर शक्ति, और इसलिए एंटीना की दक्षता, मिट्टी की चालकता पर निर्भर करती है। यह व्यापक रूप से भिन्न होता है; दलदली जमीन या तालाब, विशेष रूप से खारे पानी, सबसे कम प्रतिरोध वाली जमीन प्रदान करते हैं, जबकि सूखी चट्टानी या रेतीली मिट्टी सबसे अधिक होती है। जमीन में प्रति वर्ग मीटर बिजली की हानि पृथ्वी में बहने वाले ट्रांसमीटर वर्तमान घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। एंटीना के आधार पर ग्राउंड टर्मिनल के करीब पहुंचने पर वर्तमान घनत्व और शक्ति का क्षय होता है, इसलिए रेडियल ग्राउंड सिस्टम के बारे में सोचा जा सकता है कि बिजली के नुकसान को कम करने के लिए, उच्च वर्तमान घनत्व वाले जमीन के हिस्सों में ग्राउंड करंट के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए एक उच्च चालकता माध्यम, तांबा प्रदान करता है।

डिजाइन
मध्यम आवृत्ति और कम आवृत्ति बैंड में संचालित मास्ट रेडिएटर प्रसारण एंटेना के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक मानक ग्राउंड प्रणाली में 120 समान दूरी पर दबे हुए रेडियल ग्राउंड तार होते हैं जो एक तरंग दैर्ध्य (.25) के एक चौथाई तक फैले होते हैं।$$\lambda$$, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री) एंटीना से।  नंबर 8 से 10 गेज के नरम-तैयार तांबे के तार का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जिसे 4 से 10 इंच गहराई में दबा दिया जाता है।  AM प्रसारण बैंड एंटेना के लिए इसके लिए मास्ट से विस्तारित एक गोलाकार भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है 47-136 meter. यह आमतौर पर घास के साथ लगाया जाता है, जिसे छोटा रखा जाता है क्योंकि लंबी घास कुछ परिस्थितियों में बिजली की कमी को बढ़ा सकती है। यदि उपलब्ध भूमि क्षेत्र इतने लंबे रेडियल के लिए बहुत सीमित है, तो उन्हें कई मामलों में अधिक संख्या में छोटे रेडियल या कम संख्या में लंबे रेडियल से बदला जा सकता है।

एंटेना को ट्रांसमिट करने में बिजली की बर्बादी का दूसरा कारण जमीन के तारों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के माध्यम से गुजरने वाले एंटीना के विद्युत क्षेत्र (विस्थापन धारा) का ढांकता हुआ नुकसान है। आधे-तरंगदैर्घ्य उच्च (180 विद्युत डिग्री) के पास एंटेना के लिए एंटीना में इसके आधार के पास एक वोल्टेज अधिकतम (एंटीनोड) होता है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तूल के पास जमीन के तारों के ऊपर पृथ्वी में मजबूत विद्युत क्षेत्र होते हैं जहां विस्थापन धारा जमीन में प्रवेश करती है। इस नुकसान को कम करने के लिए ये एंटेना अक्सर बिजली के क्षेत्र से जमीन को ढालने के लिए जमीन में दबे तारों से जुड़े एंटीना के नीचे एक कंडक्टिव कॉपर ग्राउंड स्क्रीन का उपयोग करते हैं, या तो जमीन पर पड़े होते हैं या कुछ फीट ऊपर उठे होते हैं।

कुछ मामलों में जहां चट्टानी या रेतीली मिट्टी में दबी हुई जमीन के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, एक काउंटरपॉइस (जमीन प्रणाली) का उपयोग किया जाता है। यह तारों का एक रेडियल नेटवर्क है जो दफन ग्राउंड सिस्टम के समान है, लेकिन सतह पर पड़ा हुआ है या जमीन से कुछ फीट ऊपर लटका हुआ है। यह कैपेसिटर प्लेट के रूप में कार्य करता है, कैपेसिटिव रूप से पृथ्वी की प्रवाहकीय परतों के लिए फीडलाइन को जोड़ता है।

विद्युत लघु एंटेना
ऐन्टेना के छोटे विकिरण प्रतिरोध के कारण कम आवृत्तियों पर ग्राउंड सिस्टम का प्रतिरोध अधिक महत्वपूर्ण कारक है। कम आवृत्ति और बहुत कम आवृत्ति बैंड में, निर्माण ऊंचाई सीमाओं की आवश्यकता होती है कि विद्युत लंबाई वाले एंटेना का उपयोग किया जाए, जो तरंग दैर्ध्य के एक चौथाई की मौलिक गुंजयमान लंबाई से कम हो ($$\lambda/4$$). एक चौथाई तरंग मोनोपोल में लगभग 25 से 36 ओम (यूनिट) एस का विकिरण प्रतिरोध होता है, लेकिन नीचे $$\lambda/4$$ ऊंचाई से तरंग दैर्ध्य के अनुपात के वर्ग के साथ प्रतिरोध घटता है। एंटीना को दी गई शक्ति विकिरण प्रतिरोध के बीच विभाजित होती है, जो रेडियो तरंगों के रूप में उत्सर्जित शक्ति, एंटीना के वांछित कार्य और ग्राउंड सिस्टम के ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। जैसे-जैसे एंटीना की ऊंचाई के संबंध में तरंग दैर्ध्य लंबा होता जाता है, एंटीना का विकिरण प्रतिरोध कम होता जाता है, इसलिए जमीनी प्रतिरोध एंटीना के इनपुट प्रतिरोध का एक बड़ा हिस्सा बनता है और ट्रांसमीटर शक्ति का अधिक उपभोग करता है। वीएलएफ बैंड में एंटेना में अक्सर एक ओम से कम का प्रतिरोध होता है, और यहां तक ​​​​कि बेहद कम प्रतिरोध वाले ग्राउंड सिस्टम के साथ 50% से 90% ट्रांसमीटर शक्ति ग्राउंड सिस्टम में बर्बाद हो सकती है।

बिजली संरक्षण प्रणाली
तड़ित सुरक्षा प्रणालियाँ व्यापक ग्राउंडिंग प्रणालियों के कनेक्शन के माध्यम से तड़ित के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो पृथ्वी को एक बड़े सतह क्षेत्र का कनेक्शन प्रदान करती हैं। अत्यधिक गर्मी से सिस्टम कंडक्टरों को नुकसान पहुँचाए बिना एक बिजली की हड़ताल के उच्च प्रवाह को फैलाने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चूंकि तड़ित आघात बहुत उच्च आवृत्ति घटकों के साथ ऊर्जा के स्पंदन होते हैं, तड़ित सुरक्षा के लिए ग्राउंडिंग सिस्टम स्व-अधिष्ठापन और त्वचा के प्रभाव को कम करने के लिए कंडक्टरों के छोटे सीधे रन का उपयोग करते हैं।

जमीन (पृथ्वी) चटाई
एक विद्युत सबस्टेशन में एक जमीन (पृथ्वी) चटाई प्रवाहकीय सामग्री का जाल है जो उन जगहों पर स्थापित होती है जहां एक व्यक्ति स्विच या अन्य उपकरण संचालित करने के लिए खड़ा होता है; यह स्थानीय सहायक धातु संरचना और स्विचगियर के हैंडल से बंधा हुआ है, ताकि सबस्टेशन में गलती के कारण ऑपरेटर उच्च अंतर वोल्टेज के संपर्क में न आए।

इलेक्ट्रोस्टैटिक संवेदनशील उपकरणों के आसपास के क्षेत्र में, एक ग्राउंड (अर्थ) मैट या ग्राउंडिंग (अर्थिंग) मैट का उपयोग लोगों और चलने वाले उपकरणों द्वारा उत्पन्न स्थिर बिजली को ग्राउंड करने के लिए किया जाता है। स्थिर नियंत्रण में दो प्रकार का उपयोग किया जाता है: स्थैतिक विघटनकारी मैट और प्रवाहकीय मैट।

एक स्थिर अपव्यय चटाई जो एक प्रवाहकीय सतह (आमतौर पर सैन्य सुविधाओं में मामला) पर टिकी होती है, आमतौर पर 3 परतों (3-प्लाई) से बनी होती है, जो एक प्रवाहकीय सब्सट्रेट के आसपास स्थिर अपव्यय विनाइल परतों के साथ होती है जो विद्युत रूप से जमीन (पृथ्वी) से जुड़ी होती है। वाणिज्यिक उपयोगों के लिए, स्थिर अपव्यय रबर मैट पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाते हैं जो 2 परतों (2-प्लाई) से बने होते हैं जो एक कठिन सोल्डर प्रतिरोधी शीर्ष स्थिर अपव्यय परत के साथ होते हैं जो उन्हें विनाइल मैट और एक प्रवाहकीय रबर तल से अधिक समय तक बनाए रखता है। प्रवाहकीय मैट कार्बन से बने होते हैं और जितनी जल्दी हो सके जमीन पर स्थैतिक बिजली खींचने के उद्देश्य से केवल फर्श पर उपयोग किए जाते हैं। आम तौर पर प्रवाहकीय मैट खड़े होने के लिए कुशनिंग के साथ बनाए जाते हैं और इन्हें थकान-रोधी मैट कहा जाता है।

एक स्थिर अपव्यय चटाई के लिए मज़बूती से जमींदोज होने के लिए इसे ज़मीन के रास्ते से जोड़ा जाना चाहिए। आम तौर पर, चटाई और कलाई का पट्टा दोनों एक कॉमन पॉइंट ग्राउंड सिस्टम (CPGS) का उपयोग करके जमीन से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर मरम्मत की दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण श्रमिकों को मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होने में सक्षम वोल्टेज के प्रति संवेदनशील उपकरणों पर काम करने से पहले ग्राउंड किया जाना चाहिए। इस कारण से स्थिर अपव्यय मैट हो सकते हैं और असेंबली लाइन के साथ-साथ उत्पादन असेंबली फर्श पर फर्श रनर के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं ताकि ऊपर और नीचे चलने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न स्थैतिक को आकर्षित किया जा सके।

अलगाव
अलगाव एक तंत्र है जो ग्राउंडिंग को हरा देता है। इसका उपयोग अक्सर कम-शक्ति वाले उपभोक्ता उपकरणों के साथ किया जाता है, और जब इंजीनियर, शौकीन, या मरम्मत करने वाले सर्किट पर काम कर रहे होते हैं जो आमतौर पर बिजली लाइन वोल्टेज का उपयोग करके संचालित होते हैं। डिवाइस और नियमित बिजली सेवा के बीच समान संख्या में घुमावों के साथ केवल 1: 1 तार अनुपात ट्रांसफॉर्मर लगाकर अलगाव को पूरा किया जा सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक कॉइल का उपयोग करके किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर पर लागू होता है जो एक दूसरे से विद्युत रूप से अछूता रहता है।

एक पृथक उपकरण के लिए, एकल संचालित कंडक्टर को छूने से गंभीर झटका नहीं लगता है, क्योंकि जमीन के माध्यम से दूसरे कंडक्टर के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि, अगर ट्रांसफॉर्मर के दोनों ध्रुवों को नंगे त्वचा से संपर्क किया जाता है, तो झटके और इलेक्ट्रोक्यूशन अभी भी हो सकते हैं। पहले यह सुझाव दिया गया था कि एक ही समय में परीक्षण के तहत डिवाइस के दो हिस्सों को छूने से बचने के लिए मरम्मत करने वाले अपनी पीठ के पीछे एक हाथ से काम करते हैं, जिससे करंट को छाती से पार करने और कार्डियक रिदम को बाधित करने या हृदय गति रुकना होने से रोका जा सके। आम तौर पर प्रत्येक एसी पावर लाइन ट्रांसफॉर्मर एक अलगाव ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, और प्रत्येक चरण ऊपर या नीचे एक पृथक सर्किट बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि, यह अलगाव विफल उपकरणों को फ़्यूज़ उड़ाने से रोकेगा जब उनके ग्राउंड कंडक्टर को छोटा किया जाएगा। प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर द्वारा बनाए जा सकने वाले अलगाव को इनपुट और आउटपुट ट्रांसफॉर्मर कॉइल के दोनों किनारों पर ट्रांसफॉर्मर के एक पैर को हमेशा जमीन पर रखने से पराजित किया जाता है। बिजली की लाइनें भी आम तौर पर हर पोल पर एक विशिष्ट तार को ग्राउंड करती हैं, ताकि शॉर्ट टू ग्राउंड होने पर पोल से पोल तक करंट इक्वलाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके।

अतीत में, ग्राउंडेड उपकरणों को एक हद तक आंतरिक अलगाव के साथ डिजाइन किया गया है, जो स्पष्ट समस्या के बिना धोखेबाज़ प्लग द्वारा जमीन के सरल वियोग की अनुमति देता है (एक खतरनाक अभ्यास, क्योंकि परिणामी फ्लोटिंग उपकरण की सुरक्षा इसके पावर ट्रांसफार्मर में इन्सुलेशन पर निर्भर करती है). हालांकि आधुनिक उपकरणों में अक्सर पावर एंट्री मॉड्यूल शामिल होते हैं जिन्हें विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को दबाने के लिए एसी पावर लाइनों और चेसिस के बीच जानबूझकर कैपेसिटिव कपलिंग के साथ डिजाइन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बिजली लाइनों से जमीन तक एक महत्वपूर्ण रिसाव होता है। यदि ग्राउंड को चीटर प्लग या दुर्घटना से काट दिया जाता है, तो परिणामी लीकेज करंट उपकरण में बिना किसी खराबी के भी हल्के झटके पैदा कर सकता है। यहां तक ​​​​कि छोटे रिसाव धाराएं भी चिकित्सा सेटिंग्स में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं, क्योंकि जमीन का आकस्मिक वियोग इन धाराओं को मानव शरीर के संवेदनशील भागों में पेश कर सकता है। नतीजतन, चिकित्सा बिजली की आपूर्ति कम समाई के लिए डिज़ाइन की गई है। उपकरण वर्ग के उपकरण और बिजली की आपूर्ति (जैसे सेल फोन चार्जर) कोई ग्राउंड कनेक्शन प्रदान नहीं करते हैं, और इनपुट से आउटपुट को अलग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। डबल-इन्सुलेशन द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ताकि इन्सुलेशन की दो विफलताओं के कारण झटका लगने की आवश्यकता हो।

यह भी देखें

 * उपकरण वर्ग
 * ग्राउंड स्थिरांक
 * रिंग ग्राउंड
 * ग्राउंड लूप (बिजली)
 * ग्राउंड वायर (ट्रांसमिशन लाइन)
 * सुनसान मैदान
 * प्रेत सर्किट
 * तैरता हुआ मैदान
 * मृदा प्रतिरोधकता
 * किनारे का मैदान
 * आभासी मैदान

संदर्भ

 * Federal Standard 1037C in support of MIL-STD-188

इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची

 * स्थैतिक बिजली
 * इलेक्ट्रोस्टैटिक-संवेदनशील डिवाइस
 * बिजली की आपूर्ति
 * न्याधार ज़मीन
 * वर्तमान स्रोत और सिंक
 * रेसीड्यूअल करंट डिवाइस
 * मुख्य विधुत
 * जलापूर्ति
 * विद्युत शक्ति ग्रिड
 * बिजली उपकेंद्र
 * अतिरिक्त कम वोल्टेज
 * विद्युतीय संभाव्यता
 * रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप
 * विस्थापन धारा
 * सर्वदिशात्मक एंटीना
 * काउंटरपोइज़ (ग्राउंड सिस्टम)
 * ओम (इकाई)
 * त्वचा प्रभाव

बाहरी संबंध

 * Circuit Grounds and Grounding Practices
 * Electrical Safety chapter from Lessons In Electric Circuits Vol 1 DC book and series.
 * Grounding for Low- and High- Frequency Circuits (PDF) — Analog Devices Application Note
 * An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (PDF) — Analog Devices Application Note
 * The Electromagnetic Telegraph, by J. B. Calvert