ऊष्मा, वायुसंचार और वातानुकूलन

हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) एक संलग्न स्थान में तापमान, आर्द्रता और हवा की शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग है। इसका लक्ष्य थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करना है। एचवीएसी सिस्टम डिजाइन थर्मोडायनामिक्स, द्रव यांत्रिकी और गर्मी हस्तांतरण के सिद्धांतों के आधार पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक उप-अनुशासन है। प्रशीतन को कभी-कभी एचवीएसी और आर या एचवीएसीआर के रूप में क्षेत्र के संक्षिप्त नाम में जोड़ा जाता है, या वेंटिलेशन गिरा दिया जाता है, जैसा कि एचएसीआर में होता है (जैसा कि एचएसीआर-रेटेड सर्किट ब्रेकर के पदनाम में)।

एचवीएसी आवासीय संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट भवन, होटल और वरिष्ठ रहने की सुविधाएं; मध्यम से बड़े औद्योगिक और कार्यालय भवन जैसे गगनचुंबी इमारतें और अस्पताल; कार, ​​ट्रेन, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी जैसे वाहन; और समुद्री वातावरण में, जहां बाहर से ताजी हवा का उपयोग करके तापमान और आर्द्रता के संबंध में सुरक्षित और बीमार निर्माण सिंड्रोम की स्थिति को नियंत्रित किया जाता है।

वेंटिलेटिंग या वेंटिलेशन (आर्किटेक्चर) (एचवीएसी में वी) उच्च इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किसी भी स्थान में हवा के आदान-प्रदान या प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है जिसमें तापमान नियंत्रण, ऑक्सीजन की पुनःपूर्ति, और नमी, गंध, धुएं, गर्मी, धूल को हटाना शामिल है। वायुजनित बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। वेंटिलेशन अप्रिय गंध और अत्यधिक नमी को दूर करता है, बाहरी हवा का परिचय देता है, आंतरिक भवन में हवा का संचार करता रहता है, और आंतरिक हवा के ठहराव को रोकता है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को यांत्रिक/मजबूर और प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रकारों में विभाजित किया गया है।

सिंहावलोकन
हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के तीन प्रमुख कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव लागत के भीतर थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता के साथ। एचवीएसी सिस्टम का उपयोग घरेलू और व्यावसायिक दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। एचवीएसी सिस्टम वेंटिलेशन प्रदान कर सकते हैं, और रिक्त स्थान के बीच दबाव संबंध बनाए रख सकते हैं। वायु वितरण और रिक्त स्थान से हटाने के साधन को कक्ष वायु वितरण के रूप में जाना जाता है।

व्यक्तिगत सिस्टम
आधुनिक इमारतों में, इन कार्यों के डिजाइन, स्थापना और एचवीएसी नियंत्रण प्रणाली को एक या अधिक एचवीएसी प्रणालियों में एकीकृत किया जाता है। बहुत छोटी इमारतों के लिए, ठेकेदार आमतौर पर आवश्यक क्षमता और सिस्टम के प्रकार का अनुमान लगाते हैं और फिर उचित रेफ्रिजरेंट और आवश्यक विभिन्न घटकों का चयन करते हुए सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। बड़ी इमारतों के लिए, बिल्डिंग सर्विस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर या बिल्डिंग इंजीनियरिंग इंजीनियर एचवीएसी सिस्टम का विश्लेषण, डिज़ाइन और निर्दिष्ट करते हैं। विशेषता यांत्रिक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता तब सिस्टम बनाते हैं, स्थापित करते हैं और कमीशन करते हैं। प्रतिष्ठानों के निर्माण परमिट और कोड-अनुपालन निरीक्षण सामान्य रूप से सभी प्रकार के भवनों के लिए आवश्यक हैं।

जिला नेटवर्क
हालांकि एचवीएसी को अलग-अलग इमारतों या अन्य संलग्न स्थानों (जैसे उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड | नोराड के भूमिगत मुख्यालय) में निष्पादित किया जाता है, इसमें शामिल उपकरण कुछ मामलों में एक बड़े जिला हीटिंग (डीएच) या जिला कूलिंग (डीसी) नेटवर्क का विस्तार है, या एक संयुक्त डीएचसी नेटवर्क। ऐसे मामलों में, परिचालन और रखरखाव पहलुओं को सरल किया जाता है और खपत की गई ऊर्जा के बिल के लिए मीटरिंग आवश्यक हो जाती है, और कुछ मामलों में बड़ी प्रणाली में वापस की जाने वाली ऊर्जा। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय पर एक इमारत में एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडे पानी का उपयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा लौटाए गए गर्म पानी का उपयोग किसी अन्य इमारत में हीटिंग के लिए या डीएचसी नेटवर्क के समग्र ताप-भाग के लिए किया जा सकता है। तापमान)।  एचवीएसी को एक बड़े नेटवर्क पर आधारित करने से पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलती है जो अक्सर व्यक्तिगत भवनों के लिए संभव नहीं होता है, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए,   सर्दी जुकाम,  मुक्त शीतलन के लिए झील के कुछ स्थानों में शीतलन क्षमता, और मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण के सक्षम कार्य। एचवीएसी प्रणालियों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा अंतर ला सकता है और विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के ज्ञान का विस्तार करने में मदद कर सकता है।

इतिहास
एचवीएसी निकोले लावोव, माइकल फैराडे, रोला सी. कारपेंटर, विलिस कैरियर, एडविन रूड, रूबेन ट्रैन, जेम्स जौल, विलियम रैनकिन, निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों और खोजों पर आधारित है। इस समय सीमा के भीतर कई आविष्कार पहले कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम की शुरुआत से पहले हुए थे, जिसे 1902 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए अल्फ्रेड वोल्फ (कूपर, 2003) द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि विलिस कैरियर ने सैकेट्स-विल्हेम्स प्रिंटिंग कंपनी को प्रक्रिया से लैस किया था। उसी वर्ष एसी इकाई। Coyne College 1899 में HVAC प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला स्कूल था। एचवीएसी सिस्टम के घटकों का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ हुआ, और दुनिया भर में कंपनियों और आविष्कारकों द्वारा आधुनिकीकरण, उच्च दक्षता और सिस्टम नियंत्रण के नए तरीके लगातार पेश किए जा रहे हैं।

ताप
हीटर वे उपकरण हैं जिनका उद्देश्य भवन के लिए ऊष्मा (अर्थात ऊष्मा) उत्पन्न करना है। यह केंद्रीय हीटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली में एक बॉयलर, फर्नेस (हाउस हीटिंग), या एक केंद्रीय स्थान में पानी, भाप, या हवा को गर्म करने के लिए हीट पंप होता है जैसे घर में फर्नेस (हाउस हीटिंग), या एक बड़ी इमारत में एक यांत्रिक कमरा। गर्मी को संवहन, चालन या विकिरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। स्पेस हीटर का उपयोग सिंगल रूम को गर्म करने के लिए किया जाता है और इसमें केवल एक इकाई होती है।

पीढ़ी
ईंधन#ठोस ईंधन, ईंधन#तरल ईंधन और ईंधन#गैसीय ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन के लिए हीटर मौजूद हैं। एक अन्य प्रकार का ताप स्रोत इलेक्ट्रिक हीटिंग है, आमतौर पर उच्च प्रतिरोध तार से बने रिबन को गर्म करना (निक्रोम देखें)। इस सिद्धांत का उपयोग बेसबोर्ड हीटर और स्पेस हीटर के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर अक्सर हीट पंप सिस्टम के लिए बैकअप या पूरक गर्मी के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

हीट पंप ने 1950 के दशक में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की। हीट पंप हीट पंप # स्रोतों से गर्मी निकाल सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय हवा, किसी इमारत से निकलने वाली हवा, या जमीन से। हीट पंप संरचना के बाहर से गर्मी को अंदर की हवा में स्थानांतरित करते हैं। प्रारंभ में, हीट पंप एचवीएसी सिस्टम का उपयोग केवल मध्यम जलवायु में किया जाता था, लेकिन कम तापमान के संचालन में सुधार और अधिक कुशल घरों के कारण कम भार के साथ, वे कूलर जलवायु में लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं, वे एक इंटीरियर को ठंडा करके रिवर्स में भी काम कर सकते हैं।

पानी/भाप
गर्म पानी या भाप के मामले में, कमरे में गर्मी के परिवहन के लिए पाइपिंग का उपयोग किया जाता है। अधिकांश आधुनिक गर्म पानी बॉयलर हीटिंग सिस्टम में एक परिसंचारी होता है, जो वितरण प्रणाली के माध्यम से गर्म पानी को स्थानांतरित करने के लिए एक पंप है (जैसा कि पुराने जल ताप # ग्रेविटी-फेड सिस्टम | ग्रेविटी-फेड सिस्टम के विपरीत)। गर्मी को रेडिएटर (हीटिंग), गर्म पानी के कॉइल (हाइड्रो-एयर), या अन्य हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके आसपास की हवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। रेडिएटर्स को दीवारों पर लगाया जा सकता है या फर्श की गर्मी पैदा करने के लिए फर्श के भीतर स्थापित किया जा सकता है।

गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में पानी का उपयोग हाइड्रोनिक्स के रूप में जाना जाता है। गर्म पानी नहाने और धोने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए एक सहायक हीट एक्सचेंजर भी प्रदान कर सकता है।

वायु
गर्म हवा प्रणालियां गर्म हवा को आपूर्ति के डक्टवर्क सिस्टम के माध्यम से वितरित करती हैं और धातु या फाइबरग्लास नलिकाओं के माध्यम से हवा लौटाती हैं। एयर कंडीशनिंग के लिए बाष्पीकरणकर्ता कॉइल द्वारा ठंडा हवा को वितरित करने के लिए कई प्रणालियां समान नलिकाओं का उपयोग करती हैं। धूल और पराग कणों को हटाने के लिए हवा की आपूर्ति को सामान्य रूप से एयर फिल्टर के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है।

खतरे
इनडोर हीटिंग की एक विधि के रूप में भट्टियों, स्पेस हीटर और बॉयलरों के उपयोग से अधूरा दहन और कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, फॉर्मलाडेहाइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अन्य दहन उपोत्पादों का उत्सर्जन हो सकता है। अधूरा दहन तब होता है जब अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है; इनपुट विभिन्न संदूषक युक्त ईंधन हैं और आउटपुट हानिकारक उपोत्पाद हैं, सबसे खतरनाक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साथ एक बेस्वाद और गंधहीन गैस है। उचित वेंटिलेशन के बिना, कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 पीपीएम (0.1%) की सांद्रता पर घातक हो सकती है। हालाँकि, कई सौ पीपीएम पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से सिरदर्द, थकान, मतली और उल्टी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बांधता है, कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य चिंताएँ इसके हृदय और न्यूरोबिहेवियरल प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सख्त होना) पैदा कर सकता है और दिल के दौरे को भी ट्रिगर कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर हाथ से आंखों के समन्वय, सतर्कता और निरंतर प्रदर्शन को कम करता है। यह समय के भेदभाव को भी प्रभावित कर सकता है।

वेंटिलेशन
वेंटिलेशन तापमान को नियंत्रित करने या नमी, गंध, धुएं, गर्मी, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, या कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी संयोजन को हटाने और ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए किसी भी स्थान में हवा को बदलने या बदलने की प्रक्रिया है। वेंटिलेशन अक्सर इमारत के अंदर की जगह के लिए बाहरी हवा के जानबूझकर वितरण को संदर्भित करता है। इमारतों में स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को यांत्रिक/मजबूर और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

यांत्रिक या मजबूर
मैकेनिकल, या मजबूर, वेंटिलेशन एक एयर हैंडलर (AHU) द्वारा प्रदान किया जाता है और इनडोर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त नमी, गंध और दूषित पदार्थों को अक्सर कमजोर पड़ने या बाहरी हवा के साथ बदलने से नियंत्रित किया जा सकता है। हालाँकि, नम जलवायु में वेंटिलेशन हवा से अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

गंध और कभी-कभी आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए रसोई और बाथरूम में आमतौर पर यांत्रिक निकास होते हैं। ऐसी प्रणालियों के डिजाइन में कारकों में प्रवाह दर (जो पंखे की गति और निकास वेंट आकार का एक कार्य है) और शोर का स्तर शामिल है। डायरेक्ट ड्राइव मैकेनिज्म के पंखे कई अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हैं और रखरखाव की जरूरतों को कम कर सकते हैं।

गर्मियों में, छत के पंखे (यांत्रिक) और टेबल/फर्श के पंखे रहने वालों की त्वचा पर पसीने के वाष्पीकरण को बढ़ाकर कथित तापमान को कम करने के उद्देश्य से एक कमरे के भीतर हवा प्रसारित करते हैं। क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, सीलिंग फैन का उपयोग सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए छत से फर्श तक गर्म स्तरीकृत हवा को परिचालित करके किया जा सकता है।

निष्क्रिय
प्राकृतिक वेंटिलेशन एक इमारत का वेंटिलेशन है जिसमें पंखे या अन्य यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किए बिना बाहरी हवा होती है। जब जगह छोटी हो और आर्किटेक्चर अनुमति देता है तो यह संचालन योग्य खिड़कियों, लुउवर, या ट्रिकल वेंट्स के माध्यम से हो सकता है। ASHRAE ने प्राकृतिक वेंटिलेशन को खुली खिड़कियों, दरवाजों, ग्रिल्स और अन्य नियोजित भवन लिफाफा पेनेट्रेशन (फायरस्टॉप) के माध्यम से हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया है, और प्राकृतिक और/या कृत्रिम रूप से उत्पादित दबाव अंतरों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अधिक जटिल योजनाओं में, गर्म हवा को ऊपर उठने की अनुमति दी जाती है और ऊंची इमारत के उद्घाटन को बाहर (स्टैक प्रभाव) में प्रवाहित किया जाता है, जिससे बाहर की ठंडी हवा कम इमारत के उद्घाटन में खींची जाती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन योजनाएं बहुत कम ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन आराम सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म या नम जलवायु में, केवल प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से थर्मल आराम बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग या तो बैकअप या पूरक के रूप में किया जाता है। एयर-साइड इकोनोमाइज़र #HVAC भी बाहरी हवा का उपयोग स्थान को कंडीशन करने के लिए करता है, लेकिन पंखे, नलिकाएं, डैम्पर्स और कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके ऐसा करें ताकि उपयुक्त होने पर ठंडी बाहरी हवा को पेश किया जा सके और वितरित किया जा सके।

प्राकृतिक वेंटिलेशन का एक महत्वपूर्ण घटक वायु परिवर्तन दर या प्रति घंटे वायु परिवर्तन है: अंतरिक्ष की मात्रा से विभाजित वेंटिलेशन की प्रति घंटा दर। उदाहरण के लिए, प्रति घंटे छह वायु परिवर्तन का मतलब है कि अंतरिक्ष की मात्रा के बराबर नई हवा की मात्रा हर दस मिनट में जोड़ी जाती है। मानव आराम के लिए, प्रति घंटे कम से कम चार वायु परिवर्तन विशिष्ट हैं, हालांकि गोदामों में केवल दो ही हो सकते हैं। एक वायु परिवर्तन दर का बहुत अधिक होना असुविधाजनक हो सकता है, एक पवन सुरंग के समान जिसमें प्रति घंटे हजारों परिवर्तन होते हैं। उच्चतम वायु परिवर्तन दर भीड़-भाड़ वाली जगहों, बार, नाइट क्लब, व्यावसायिक रसोई के लिए प्रति घंटे लगभग 30 से 50 वायु परिवर्तन हैं। कमरे के बाहर के संबंध में कमरे का दबाव या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक दबाव तब होता है जब समाप्त होने की तुलना में अधिक हवा की आपूर्ति की जाती है, और बाहरी दूषित पदार्थों की घुसपैठ को कम करने के लिए आम है।

वायुजनित रोग
प्राकृतिक वायुसंचार तपेदिक, सामान्य सर्दी, इन्फ्लूएंजा, मेनिन्जाइटिस या COVID-19 जैसी वायुजनित बीमारियों के प्रसार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। खुले दरवाजे और खिड़कियां प्राकृतिक वेंटिलेशन को अधिकतम करने के अच्छे तरीके हैं, जो महंगे और रखरखाव-आवश्यक यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में हवाई संसर्ग के जोखिम को बहुत कम कर देगा। ऊंची छत और बड़ी खिड़कियों वाले पुराने जमाने के क्लिनिकल क्षेत्र सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वेंटिलेशन की लागत बहुत कम है और यह रखरखाव मुक्त है, और विशेष रूप से सीमित-संसाधन सेटिंग्स और उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल है, जहां टीबी और संस्थागत टीबी संचरण का बोझ सबसे अधिक है। ऐसी स्थितियों में जहां श्वसन अलगाव कठिन है और जलवायु अनुमति देती है, हवाई संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोले जाने चाहिए। प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सस्ता है।

एयर कंडीशनिंग
एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, या एक स्टैंडअलोन एयर कंडीशनर, एक इमारत के सभी या हिस्से के लिए शीतलन और / या एयर कंडीशनिंग # आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है। वातानुकूलित इमारतों में अक्सर सीलबंद खिड़कियां होती हैं, क्योंकि खुली खिड़कियां लगातार इनडोर वायु स्थितियों को बनाए रखने के उद्देश्य से सिस्टम के खिलाफ काम करती हैं। बाहर, ताजी हवा आम तौर पर स्पेस रिटर्न एयर के साथ मिश्रण करने के लिए मिक्स एयर चेंबर में एक वेंट द्वारा सिस्टम में खींची जाती है। फिर मिश्रण हवा एक इनडोर या आउटडोर ताप विनिमायक खंड में प्रवेश करती है जहां हवा को ठंडा किया जाना है, फिर सकारात्मक वायु दाब बनाने वाले स्थान पर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस वेंट के उद्घाटन को समायोजित करके ताजी हवा से बनी रिटर्न एयर का प्रतिशत आमतौर पर हेरफेर किया जा सकता है। विशिष्ट ताजी हवा का सेवन कुल आपूर्ति हवा का लगभग 10% है। गर्मी को हटाकर एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रदान किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण, संवहन या ऊष्मीय चालन के माध्यम से ऊष्मा को हटाया जा सकता है। गर्मी हस्तांतरण माध्यम एक प्रशीतन प्रणाली है, जैसे पानी, हवा, बर्फ और रसायनों को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। रेफ्रिजरेंट का उपयोग या तो ऊष्मा पम्प प्रणाली में किया जाता है जिसमें ऊष्मागतिक प्रशीतन चक्र को चलाने के लिए एक कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, या एक मुक्त शीतलन प्रणाली में उपयोग किया जाता है जो कूल रेफ्रिजरेंट (आमतौर पर पानी या ग्लाइकोल मिश्रण) को प्रसारित करने के लिए पंप का उपयोग करता है।

यह जरूरी है कि ठंडा होने वाले क्षेत्र के लिए एयर कंडीशनिंग हॉर्स पावर पर्याप्त हो। कम शक्ति वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम से बिजली की बर्बादी और अक्षम उपयोग होगा। किसी भी स्थापित एयर कंडीशनर के लिए पर्याप्त हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है।

प्रशीतन चक्र
प्रशीतन चक्र ठंडा करने के लिए चार आवश्यक तत्वों का उपयोग करता है, जो कंप्रेसर, कंडेनसर, मीटरिंग डिवाइस और बाष्पीकरणकर्ता हैं।
 * एक कंप्रेसर के इनलेट पर, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम तापमान, गैसीय अवस्था में होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को उच्च दबाव और तापमान तक पंप करता है।
 * वहां से यह एक हीट एक्सचेंजर (कभी-कभी संघनक कॉइल या कंडेनसर कहा जाता है) में प्रवेश करता है, जहां यह बाहर की ओर गर्मी खो देता है, ठंडा हो जाता है और अपने तरल चरण में संघनित हो जाता है।
 * एक थर्मल विस्तार वाल्व (जिसे मीटरिंग डिवाइस भी कहा जाता है) रेफ्रिजरेंट तरल को उचित दर पर प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करता है।
 * तरल रेफ्रिजरेंट को दूसरे हीट एक्सचेंजर में लौटा दिया जाता है, जहां इसे वाष्पित होने दिया जाता है, इसलिए हीट एक्सचेंजर को अक्सर वाष्पीकरण कॉइल या बाष्पीकरणकर्ता कहा जाता है। जैसे ही तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित होता है, यह अंदर की हवा से गर्मी को अवशोषित करता है, कंप्रेसर में लौटता है और चक्र को दोहराता है। इस प्रक्रिया में, गर्मी घर के अंदर से अवशोषित होती है और बाहर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप भवन ठंडा हो जाता है।

परिवर्तनशील जलवायु में, सिस्टम में एक रिवर्सिंग वाल्व शामिल हो सकता है जो सर्दियों में हीटिंग से गर्मियों में कूलिंग में बदल जाता है। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को उल्टा करके, हीट पंप रेफ्रिजरेशन चक्र को कूलिंग से हीटिंग या इसके विपरीत में बदल दिया जाता है। यह एक सुविधा को एक ही उपकरण द्वारा उसी माध्यम से और उसी हार्डवेयर के साथ गर्म और ठंडा करने की अनुमति देता है।

फ्री कूलिंग
नि: शुल्क शीतलन प्रणालियों में बहुत अधिक क्षमताएं हो सकती हैं, और कभी-कभी मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण के साथ जोड़ दी जाती हैं ताकि सर्दियों की ठंड का उपयोग गर्मियों में एयर कंडीशनिंग के लिए किया जा सके। सामान्य भंडारण माध्यम गहरे जलवाही स्तर या प्राकृतिक भूमिगत चट्टानी पिंड होते हैं जिन तक छोटे-व्यास, ताप-विनिमायक-सुसज्जित बोरहोल के समूह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। छोटे भंडारण वाली कुछ प्रणालियाँ हाइब्रिड होती हैं, जो शीतलन के मौसम की शुरुआत में मुफ्त शीतलन का उपयोग करती हैं, और बाद में भंडारण से आने वाले संचलन को ठंडा करने के लिए ऊष्मा पम्प का उपयोग करती हैं। हीट पंप जोड़ा जाता है क्योंकि जब सिस्टम कूलिंग (चार्जिंग के विपरीत) मोड में होता है, तो स्टोरेज हीट सिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग सीजन के दौरान तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

कुछ प्रणालियों में एक अर्थशास्त्री मोड शामिल होता है, जिसे कभी-कभी फ्री-कूलिंग मोड कहा जाता है। बचत करते समय, नियंत्रण प्रणाली बाहरी वायु स्पंज को (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) खोलेगी और वापसी वायु स्पंज को बंद (पूरी तरह या आंशिक रूप से) करेगी। इससे सिस्टम को ताजा, बाहरी हवा की आपूर्ति की जाएगी। जब बाहर की हवा मांग की गई ठंडी हवा की तुलना में ठंडी होती है, तो यह शीतलन की यांत्रिक आपूर्ति (आमतौर पर ठंडा पानी या प्रत्यक्ष विस्तार डीएक्स इकाई) का उपयोग किए बिना मांग को पूरा करने की अनुमति देगा, इस प्रकार ऊर्जा की बचत होगी। नियंत्रण प्रणाली बाहर की हवा बनाम वापसी हवा के तापमान की तुलना कर सकती है, या यह हवा की एन्थैल्पी की तुलना कर सकती है, जैसा कि अक्सर जलवायु में किया जाता है जहां आर्द्रता अधिक होती है। दोनों ही मामलों में, सिस्टम के लिए इकोनॉमीज़र मोड में प्रवेश करने के लिए बाहरी हवा वापसी हवा की तुलना में कम ऊर्जावान होनी चाहिए।

स्प्लिट सिस्टम की तुलना में पैकेज्ड
सेंट्रल, ऑल-एयर कंडीशनिंग सिस्टम (या पैकेज सिस्टम) एक संयुक्त आउटडोर कंडेनसर/बाष्पीकरण इकाई के साथ अक्सर उत्तर अमेरिकी निवासों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में स्थापित होते हैं, लेकिन रेट्रोफिट करना मुश्किल होता है (ऐसी इमारत में स्थापित करना जिसे डिज़ाइन नहीं किया गया था) इसे प्राप्त करने के लिए) भारी वायु नलिकाओं की आवश्यकता के कारण। (इन स्थितियों में मिनिस्प्लिट डक्टलेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है।) उत्तरी अमेरिका के बाहर, पैकेज्ड सिस्टम का उपयोग केवल सीमित अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें स्टेडियम, थिएटर या प्रदर्शनी हॉल जैसे बड़े इनडोर स्थान शामिल होते हैं।

पैकेज्ड सिस्टम का एक विकल्प स्प्लिट-सिस्टम एयर कंडीशनर में अलग-अलग इनडोर और आउटडोर कॉइल का उपयोग है। स्प्लिट सिस्टम उत्तरी अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में, आवासीय अनुप्रयोगों में स्प्लिट सिस्टम को अक्सर देखा जाता है, लेकिन वे छोटे व्यावसायिक भवनों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। स्प्लिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है जहां डक्टवर्क संभव नहीं है या जहां स्पेस कंडीशनिंग दक्षता प्रमुख चिंता का विषय है। डक्टलेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लाभों में आसान स्थापना, कोई डक्टवर्क नहीं, अधिक क्षेत्रीय नियंत्रण, नियंत्रण का लचीलापन और शांत संचालन शामिल हैं। स्पेस कंडीशनिंग में, डक्ट का नुकसान ऊर्जा खपत का 30% हो सकता है। मिनीस्प्लिट्स के उपयोग से स्पेस कंडीशनिंग में ऊर्जा की बचत हो सकती है क्योंकि डक्टिंग से कोई नुकसान नहीं होता है।

स्प्लिट सिस्टम के साथ, इवेपोरेटर कॉइल बाहरी यूनिट से सीधे हवा को डक्ट करने के बजाय एक इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का उपयोग करके एक रिमोट कंडेनसर यूनिट से जुड़ा होता है। दिशात्मक झरोखों वाली इंडोर इकाइयाँ दीवारों पर चढ़ती हैं, छत से निलंबित होती हैं, या छत में फिट होती हैं। अन्य इनडोर इकाइयाँ सीलिंग कैविटी के अंदर माउंट होती हैं ताकि डक्ट की छोटी लंबाई इनडोर यूनिट से कमरों के चारों ओर वेंट या डिफ्यूज़र तक हवा को संभाल सके।

स्प्लिट सिस्टम अधिक कुशल हैं और फुटप्रिंट आमतौर पर पैकेज सिस्टम से छोटा होता है। दूसरी ओर, पैकेज सिस्टम में स्प्लिट सिस्टम की तुलना में थोड़ा कम इनडोर शोर स्तर होता है क्योंकि पंखा मोटर बाहर स्थित होता है।

निरार्द्रीकरण
एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डीह्यूमिडिफिकेशन (वायु सुखाने) बाष्पीकरणकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। चूंकि बाष्पीकरणकर्ता ओस बिंदु से नीचे के तापमान पर काम करता है, इसलिए हवा में नमी बाष्पीकरणकर्ता कॉइल ट्यूबों पर संघनित होती है। यह नमी वाष्पक के तल पर एक पैन में एकत्र की जाती है और एक केंद्रीय नाली या बाहर जमीन पर पाइपिंग द्वारा हटा दी जाती है।

डीह्यूमिडिफ़ायर एक एयर-कंडीशनर जैसा उपकरण है जो किसी कमरे या इमारत की नमी को नियंत्रित करता है। यह अक्सर बेसमेंट में नियोजित होता है जिसमें उनके कम तापमान (और नम फर्श और दीवारों के लिए प्रवृत्ति) के कारण उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होती है। खाद्य खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों में, बड़े खुले चिलर कैबिनेट आंतरिक हवा को डीह्यूमिडीफाई करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसके विपरीत, एक ह्यूमिडिफायर एक इमारत की आर्द्रता को बढ़ाता है।

एचवीएसी घटक जो वेंटिलेशन हवा को डीह्यूमिडीफाई करते हैं, सावधानीपूर्वक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि बाहरी हवा लगभग सभी इमारतों के लिए वार्षिक आर्द्रता भार का सबसे अधिक गठन करती है।

रखरखाव
सभी आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यहां तक ​​कि छोटी विंडो पैकेज इकाइयां, आंतरिक एयर फिल्टर से लैस हैं। ये आम तौर पर हल्के धुंध जैसी सामग्री के होते हैं, और इन्हें शर्तों के वारंट के रूप में बदला या धोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक उच्च धूल वातावरण में एक इमारत, या प्यारे पालतू जानवरों के साथ एक घर, इन गंदगी के भार के बिना इमारतों की तुलना में फिल्टर को अधिक बार बदलने की आवश्यकता होगी। इन फिल्टरों को आवश्यकतानुसार बदलने में विफलता कम ताप विनिमय दर में योगदान देगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ ऊर्जा, छोटा उपकरण जीवन और उच्च ऊर्जा बिल होंगे; कम हवा के प्रवाह के परिणामस्वरूप आइस्ड-ओवर इवेपोरेटर कॉइल हो सकते हैं, जो एयरफ्लो को पूरी तरह से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत गंदे या प्लग किए गए फ़िल्टर हीटिंग चक्र के दौरान ज़्यादा गरम हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम को नुकसान हो सकता है या आग भी लग सकती है।

क्योंकि एक एयर कंडीशनर गर्मी को इनडोर कॉइल और आउटडोर कॉइल के बीच ले जाता है, दोनों को साफ रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बाष्पीकरणकर्ता कॉइल पर एयर फिल्टर को बदलने के अलावा, कंडेनसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। कंडेनसर को साफ रखने में विफलता अंततः कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि कंडेनसर कॉइल इनडोर गर्मी (बाष्पीकरणकर्ता द्वारा उठाए गए) और कंप्रेसर को चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न गर्मी दोनों को निर्वहन के लिए ज़िम्मेदार है।

ऊर्जा दक्षता
इमारतों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एचवीएसी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्योंकि भवन निर्माण क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिशत खपत करता है। 1980 के दशक से, एचवीएसी उपकरण के निर्माता अपने द्वारा निर्मित प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मूल रूप से बढ़ती ऊर्जा लागतों से प्रेरित था, और हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, एचवीएसी प्रणाली दक्षता में सुधार भी रहने वालों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अमेरिका में, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने वर्षों से सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। एचवीएसी सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरीके हैं।

ताप ऊर्जा
अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए पानी का ताप अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक था। आज, मजबूर वायु प्रणालियां एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुनी हो सकती हैं और अधिक लोकप्रिय हैं।

मजबूर वायु प्रणालियों के कुछ लाभ, जो अब व्यापक रूप से चर्चों, स्कूलों और उच्च अंत निवासों में उपयोग किए जाते हैं एक दोष स्थापना लागत है, जो पारंपरिक एचवीएसी प्रणालियों की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है।
 * बेहतर एयर कंडीशनिंग प्रभाव
 * 15-20% तक की ऊर्जा बचत
 * कंडीशनिंग भी

ज़ोनिंग हीटिंग शुरू करके केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में ऊर्जा दक्षता में और भी सुधार किया जा सकता है। यह गैर-केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के समान गर्मी के अधिक दानेदार अनुप्रयोग की अनुमति देता है। ज़ोन को कई थर्मोस्टैट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल तापन प्रणालियों में थर्मोस्टैट्स ज़ोन वाल्वों को नियंत्रित करते हैं, और मजबूर वायु प्रणालियों में वे झरोखों के अंदर ज़ोन डैम्पर्स को नियंत्रित करते हैं जो चुनिंदा रूप से हवा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। इस मामले में, उचित तापमान बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमान (हीटिंग) हीटिंग ऊर्जा की मांग की गणना करके बिल्डिंग हीटिंग को नियंत्रित करने का एक और तरीका है जिसे प्रत्येक समय इकाई में भवन को आपूर्ति की जानी चाहिए।

ग्राउंड सोर्स हीट पंप
भू-स्रोत, या भू-तापीय, ऊष्मा पम्प साधारण ऊष्मा पम्पों के समान होते हैं, लेकिन ऊष्मा को बाहरी हवा में या उससे स्थानांतरित करने के बजाय, वे ताप और वातानुकूलन प्रदान करने के लिए पृथ्वी के स्थिर, समान तापमान पर निर्भर करते हैं। कई क्षेत्रों में मौसमी तापमान चरम सीमा का अनुभव होता है, जिसके लिए इमारतों को गर्म करने या ठंडा करने के लिए बड़ी क्षमता वाले हीटिंग और कूलिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मोंटाना में एक इमारत को गर्म करने के लिए एक पारंपरिक ताप पंप प्रणाली का उपयोग किया जाता है -70 °F कम तापमान या अमेरिका में अब तक दर्ज किए गए उच्चतम तापमान में किसी इमारत को ठंडा करना—134 °F डेथ वैली, कैलिफ़ोर्निया में, 1913 में अंदर और बाहर हवा के तापमान के बीच अत्यधिक अंतर के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पृथ्वी की सतह से एक मीटर नीचे, हालांकि, जमीन अपेक्षाकृत स्थिर तापमान पर रहती है। अपेक्षाकृत मध्यम तापमान पृथ्वी के इस बड़े स्रोत का उपयोग करते हुए, हीटिंग या कूलिंग सिस्टम की क्षमता को अक्सर काफी कम किया जा सकता है। हालांकि जमीन का तापमान अक्षांश के अनुसार भिन्न होता है, पर 6 ft भूमिगत, तापमान आमतौर पर केवल से लेकर होते हैं 45 to 75 °F.

सोलर एयर कंडीशनिंग
फोटोवोल्टिक सौर पैनल एयर कंडीशनिंग की परिचालन लागत को संभावित रूप से कम करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। पारंपरिक एयर कंडीशनर अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग करके चलते हैं, और इसलिए, इन इकाइयों के साथ संगत होने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष-वर्तमान सौर ऊर्जा को उल्टा करने की आवश्यकता होती है। नई चर-गति डीसी-मोटर इकाइयां सौर ऊर्जा को अधिक आसानी से चलाने की अनुमति देती हैं क्योंकि यह रूपांतरण अनावश्यक है, और चूंकि मोटर्स आपूर्ति की गई सौर ऊर्जा (जैसे, क्लाउड कवर के कारण) में भिन्नता से जुड़े वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के प्रति सहिष्णु हैं।

वेंटिलेशन ऊर्जा वसूली
एनर्जी रिकवरी सिस्टम कभी-कभी हीट रिकवरी वेंटिलेशन या एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं जो निकास हवा से समझदार गर्मी या गुप्त गर्मी को ठीक करने के लिए हीट एक्सचेंजर्स या थर्मल व्हील को नियोजित करते हैं। यह घर के अंदर की बासी हवा से बाहर से आने वाली ताजी हवा में ऊर्जा के हस्तांतरण के द्वारा किया जाता है।

एयर कंडीशनिंग ऊर्जा
वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र का प्रदर्शन ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम द्वारा सीमित है। ये एयर कंडीशनिंग और हीट पंप डिवाइस गर्मी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बजाय स्थानांतरित करते हैं, इसलिए थर्मल दक्षता इन उपकरणों के प्रदर्शन का उचित वर्णन नहीं करती है। प्रदर्शन का गुणांक (COP) प्रदर्शन को मापता है, लेकिन इस आयाम रहित माप को नहीं अपनाया गया है। इसके बजाय, कई एचवीएसी प्रणालियों के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) का पारंपरिक रूप से उपयोग किया गया है। EER ऊर्जा दक्षता अनुपात है जो आधारित है a 35 C बाहरी तापमान। एक विशिष्ट शीतलन मौसम में एयर कंडीशनिंग उपकरण के प्रदर्शन का अधिक सटीक वर्णन करने के लिए EER, मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (SEER), या यूरोप में ESEER का एक संशोधित संस्करण उपयोग किया जाता है। SEER रेटिंग स्थिर के बजाय मौसमी तापमान औसत पर आधारित होती है 35 °C बाहरी तापमान। वर्तमान उद्योग न्यूनतम एसईआर रेटिंग 14 एसईआर है। इंजीनियरों ने कुछ क्षेत्रों की ओर इशारा किया है जहां मौजूदा हार्डवेयर की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हवा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पंखे के ब्लेड पर आमतौर पर शीट मेटल से मुहर लगाई जाती है, जो निर्माण का एक किफायती तरीका है, लेकिन परिणामस्वरूप वे वायुगतिकीय रूप से कुशल नहीं होते हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लेड हवा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति को एक तिहाई कम कर सकता है।

मांग नियंत्रित रसोई वेंटिलेशन
डिमांड नियंत्रित किचन वेंटिलेशन (DCKV) एक व्यावसायिक रसोई में वास्तविक खाना पकाने के भार के जवाब में रसोई के निकास की मात्रा को नियंत्रित करने और हवा की आपूर्ति करने के लिए एक भवन नियंत्रण दृष्टिकोण है। पारंपरिक वाणिज्यिक रसोई वेंटिलेशन सिस्टम खाना पकाने की गतिविधि की मात्रा से स्वतंत्र 100% पंखे की गति पर काम करते हैं और डीसीकेवी प्रौद्योगिकी परिवर्तन महत्वपूर्ण पंखे की ऊर्जा और वातानुकूलित वायु बचत प्रदान करते हैं। स्मार्ट सेंसिंग तकनीक को लागू करके, निकास और आपूर्ति पंखे दोनों को मोटर ऊर्जा बचत के लिए आत्मीयता कानूनों को भुनाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, मेकअप एयर हीटिंग और कूलिंग ऊर्जा को कम किया जा सकता है, सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, और परिवेशी रसोई शोर के स्तर को कम किया जा सकता है।

वायु निस्पंदन और सफाई
हवा की सफाई और निस्पंदन हवा से कण, दूषित पदार्थ, वाष्प और गैसों को हटा देता है। फ़िल्टर्ड और साफ हवा का उपयोग हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। हमारे भवन के वातावरण की सुरक्षा करते समय हवा की सफाई और फिल्ट्रेशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्वच्छ वायु वितरण दर (सीएडीआर) स्वच्छ हवा की मात्रा है जो एक एयर क्लीनर कमरे या स्थान को प्रदान करता है। सीएडीआर का निर्धारण करते समय, अंतरिक्ष में वायु प्रवाह की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रवाह दर के साथ एक एयर क्लीनर 30 m3 प्रति मिनट और 50% की दक्षता का CADR है 15 m3 प्रति मिनट। सीएडीआर के साथ, जब हमारे इनडोर वातावरण में हवा की बात आती है तो निस्पंदन प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कण या फाइबर के आकार, फिल्टर पैकिंग घनत्व और गहराई, और वायु प्रवाह दर पर निर्भर करता है।

उद्योग और मानक
HVAC उद्योग संचालन और रखरखाव, सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, और शिक्षा और अनुसंधान सहित भूमिकाओं के साथ एक विश्वव्यापी उद्यम है। एचवीएसी उद्योग को एचवीएसी उपकरण के निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक रूप से विनियमित किया गया था, लेकिन एचआरडीआई (हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल), एएसएचआरएई, एसएमएसीएनए, एसीसीए (अमेरिका के एयर कंडीशनिंग ठेकेदार), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड, जैसे विनियमन और मानक संगठन। उद्योग का समर्थन करने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड और एयर मूवमेंट एंड कंट्रोल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। (यूनाइटेड लेबोरेटरीज एक सर्वग्राही एजेंसी के रूप में एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और ताप दोनों के लिए एक अनुमान लगाने में प्रारंभिक बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, ताप भार की गणना करने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजी हवा की आवश्यकताओं को विस्तार से खोजना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय
ISO 16813:2006 मानकीकरण के लिए पर्यावरण मानकों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक है। यह पर्यावरण डिजाइन के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह रहने वालों के लिए एक स्वस्थ इनडोर वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता के लिए पर्यावरणीय डिजाइन के निर्माण में शामिल विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ISO16813 नए निर्माण और मौजूदा भवनों के रेट्रोफिट पर लागू होता है। भवन पर्यावरण डिजाइन मानक का उद्देश्य है: * डिजाइन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से स्थिरता के मुद्दों से संबंधित बाधाओं को प्रदान करें, डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत से निर्माण और संयंत्र जीवन चक्र के साथ-साथ स्वामित्व और परिचालन लागत पर विचार किया जाए;
 * डिजाइन प्रक्रिया के हर चरण में इनडोर वायु गुणवत्ता, थर्मल आराम, ध्वनिक आराम, दृश्य आराम, ऊर्जा दक्षता और एचवीएसी प्रणाली नियंत्रण के लिए तर्कसंगत मानदंडों के साथ प्रस्तावित डिजाइन का आकलन करें;
 * डिज़ाइन प्रक्रिया के दौरान डिज़ाइन के निर्णयों और मूल्यांकनों की पुनरावृति करें।

संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य अमेरिका में, एचवीएसी इंजीनियर आम तौर पर अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स (एएसएचआरएई), धारा 608 ईपीए प्रमाणन (एचवीएसी उपकरणों की स्थापना और सेवा के लिए) के सदस्य हैं, या स्थानीय इंजीनियर प्रमाणित जैसे विशेष राज्य या कुछ न्यायालयों में, शहर द्वारा जारी मुख्य बॉयलर लाइसेंस के लिए। ASHRAE एचवीएसी में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी समाज है। समाज, क्षेत्रों, अध्यायों और छात्र शाखाओं में संगठित, क्षेत्र के चिकित्सकों और जनता के लाभ के लिए एचवीएसी ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। ASHRAE नए ज्ञान के विकास में भाग लेने के कई अवसर प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, अनुसंधान और इसकी कई तकनीकी समितियाँ। ये समितियाँ आम तौर पर प्रति वर्ष दो बार ASHRAE वार्षिक और शीतकालीन बैठकों में मिलती हैं। एक लोकप्रिय उत्पाद शो, AHR एक्सपो, प्रत्येक शीतकालीन ASHRAE बैठक के संयोजन में आयोजित किया गया है। सोसायटी के लगभग 50,000 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है।

एचवीएसी डिजाइन के लिए सबसे मान्यता प्राप्त मानक एएसएचआरएई डेटा पर आधारित हैं। सबसे लोकप्रिय ASHRAE हैंडबुक के चार खंड फंडामेंटल, रेफ्रिजरेशन, HVAC एप्लिकेशन और HVAC सिस्टम और उपकरण हैं। चार पुस्तिकाओं के वर्तमान संस्करण नीचे दिखाए गए हैं:
 * 2020 ASHRAE हैंडबुक-HVAC सिस्टम और उपकरण
 * 2019 ASHRAE हैंडबुक-HVAC एप्लीकेशन
 * 2018 ASHRAE हैंडबुक-रेफ्रिजरेशन
 * 2017 ASHRAE हैंडबुक-फंडामेंटल

ASHRAE हैंडबुक का प्रत्येक खंड हर चार साल में अपडेट किया जाता है। फंडामेंटल हैंडबुक में हीटिंग और कूलिंग कैलकुलेशन शामिल हैं। डिज़ाइन पेशेवर को डिज़ाइन और देखभाल के मानकों के लिए ASHRAE डेटा से परामर्श करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट बिल्डिंग कोड HVAC डिज़ाइन प्रथाओं के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं; हालाँकि, UMC और IMC जैसे कोड में स्थापना आवश्यकताओं पर अधिक विवरण शामिल हैं। अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्री में SMACNA, ACGIH और तकनीकी व्यापार पत्रिकाओं से आइटम शामिल हैं।

अमेरिकी डिजाइन मानकों को यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड या इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड में विधायी किया गया है। कुछ राज्यों, काउंटियों या शहरों में इनमें से कोई भी कोड अपनाया जा सकता है और विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ये कोड 3 साल के कोड विकास चक्र पर क्रमशः इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल ऑफिसर्स (IAPMO) या इंटरनेशनल कोड काउंसिल (इंटरनेशनल कोड काउंसिल) द्वारा अपडेट और प्रकाशित किए जाते हैं। आमतौर पर, निजी और कुछ सार्वजनिक संपत्तियों पर इन मानकों को लागू करने के लिए स्थानीय भवन परमिट विभागों पर आरोप लगाया जाता है।

तकनीशियन
एक एचवीएसी तकनीशियन एक ट्रेडमैन है जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में माहिर है। यूएस में एचवीएसी तकनीशियन औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जहां अधिकांश सहयोगी डिग्री अर्जित करते हैं। एचवीएसी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण में कक्षा के व्याख्यान और हाथों के कार्य शामिल हैं, और एक शिक्षुता द्वारा पीछा किया जा सकता है जिसमें हाल ही में स्नातक एक अस्थायी अवधि के लिए एक पेशेवर एचवीएसी तकनीशियन के साथ काम करता है। एचवीएसी तकनीक जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें एयर कंडीशनिंग, हीट पंप, गैस हीटिंग और वाणिज्यिक प्रशीतन जैसे क्षेत्रों में भी प्रमाणित किया जा सकता है।

यूनाइटेड किंगडम
बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स का चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन एक ऐसा निकाय है जो आवश्यक सेवा (सिस्टम आर्किटेक्चर) को कवर करता है जो इमारतों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल, हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और प्लंबिंग उद्योग शामिल हैं। बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, गणित और विज्ञान में शैक्षणिक आवश्यकताएं जीसीएसई (ए-सी) / मानक ग्रेड (1-3) हैं, जो माप, योजना और सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अक्सर इंजीनियरिंग की एक शाखा में एक अकादमिक डिग्री चाहते हैं, जैसे भवन निर्माण पर्यावरण इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। CIBSE का पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और साथ ही इंजीनियरिंग काउंसिल यूके द्वारा एक चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने के लिए, इंजीनियरों को प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय में ऑनर्स डिग्री और मास्टर डिग्री भी प्राप्त करनी चाहिए। सीआईबीएसई ब्रिटेन के बाजार और आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग के लिए प्रासंगिक एचवीएसी डिजाइन के लिए कई गाइड प्रकाशित करता है। इन गाइडों में विभिन्न अनुशंसित डिजाइन मानदंड और मानक शामिल हैं, जिनमें से कुछ यूके बिल्डिंग नियमों के भीतर उद्धृत हैं, और इसलिए प्रमुख बिल्डिंग सेवाओं के कार्यों के लिए विधायी आवश्यकता बनाते हैं। मुख्य गाइड हैं:
 * गाइड ए: पर्यावरण डिजाइन
 * गाइड बी: हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन
 * गाइड सी: संदर्भ डेटा
 * गाइड डी: इमारतों में परिवहन व्यवस्था
 * गाइड ई: फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग
 * गाइड एफ: भवनों में ऊर्जा दक्षता
 * गाइड जी: पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
 * गाइड एच: बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम
 * गाइड जे: मौसम, सौर और रोशनी डेटा
 * गाइड के: इमारतों में बिजली
 * गाइड एल: स्थिरता
 * गाइड एम: रखरखाव इंजीनियरिंग और प्रबंधन

निर्माण क्षेत्र के भीतर, गैस, बिजली, पानी, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ कई अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना और रखरखाव की डिजाइन और देखरेख करना बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर का काम है। ये सभी इमारतों को रहने और काम करने के लिए आरामदायक और स्वस्थ स्थान बनाने में मदद करते हैं। भवन निर्माण सेवा एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें 51,000 से अधिक व्यवसाय हैं और रोजगार जीडीपी के 2% -3% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया
एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (AMCA), ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग (AIRAH), ऑस्ट्रेलियन रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल एसोसिएशन और CIBSE जिम्मेदार हैं।

एशिया
एशियाई वास्तुशिल्प तापमान-नियंत्रण की यूरोपीय विधियों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियन हीटिंग पारंपरिक रूप से अंडरफ्लोर हीटिंग # इतिहास या साज-सज्जा जैसे कि कोटत्सु टेबल और सीधे लोगों को गर्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि पश्चिमी फोकस के विपरीत, आधुनिक काल में, वायु प्रणालियों को डिजाइन करने पर होता है।

फिलीपींस
फिलीपीन सोसायटी ऑफ वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स (पीएसवीएआरई) फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (पीएसएमई) के साथ फिलीपींस में एचवीएसी / एमवीएसी (एमवीएसी का मतलब यांत्रिक वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) के लिए कोड और मानकों पर शासन करता है।

भारत
भारत में एचवीएसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (आईएसआरएई) की स्थापना की गई थी। ISHRAE ASHRAE का सहयोगी है। ISHRAE की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 1981 में और 1989 में बैंगलोर में एक अध्याय शुरू किया गया था। 1989 और 1993 के बीच, भारत के सभी प्रमुख शहरों में ASHRAE अध्यायों का गठन किया गया था।

यह भी देखें

 * हवा की गति (एचवीएसी)
 * वास्तुशिल्पीय इंजीनियरिंग
 * अशरे हैंडबुक
 * सहायक विद्युत इकाई
 * विद्युतीय गर्मी
 * पंखे का तार इकाई
 * एचवीएसी शर्तों की शब्दावली
 * हेड-एंड पावर
 * होटल बिजली
 * मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 * आउटडोर लकड़ी से चलने वाला बॉयलर
 * दीप्तिमान शीतलन
 * सिक बिल्डिंग सिंड्रोम
 * समान कोड
 * यूनिफॉर्म मैकेनिकल कोड
 * वेंटिलेशन (वास्तुकला)
 * विश्व प्रशीतन दिवस
 * राइटसॉफ्ट

आगे की पढाई

 * International Mechanical Code (2012 (Second Printing)) by the International Code Council, Thomson Delmar Learning.
 * Modern Refrigeration and Air Conditioning (August 2003) by Althouse, Turnquist, and Bracciano, Goodheart-Wilcox Publisher; 18th edition.
 * The Cost of Cool.