उपभोक्ता इकाई

एक उपभोक्ता इकाई एक प्रकार का वितरण बोर्ड है (विद्युत शक्ति प्रणाली का एक घटक जिसके अंदर एक विद्युत शक्ति फ़ीड श्रृंखला और समांतर परिपथ को आपूर्ति प्रदान करती है)।

यूके
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान एक उपभोक्ता इकाई को परिभाषित करता है, जिसे उपभोक्ता नियंत्रण इकाई या विद्युत नियंत्रण इकाई के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष प्रकार के वितरण बोर्ड के रूप में जिसमें विद्युत ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण के लिए टाइप-टेस्टेड को-ऑर्डिनेटेड असेंबली सम्मिलित है, मुख्य रूप से घरेलू परिसर, आने वाले परिपथ (परिपथ) पर डबल-पोल आइसोलेशन के मैनुअल साधनों को सम्मिलित करना और एक या अधिक फ़्यूज़, परिपथ ब्रेकर, अवशिष्ट वर्तमान संचालित उपकरण या संकेत और असेंबली के टाइप-टेस्ट के समय सिद्ध अन्य उपकरण उपयुक्त के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं।

उदाहरण
यूके में चार मुख्य प्रकार हैं उपभोक्ता इकाई:
 * मेन स्विच उपभोक्ता इकाई - परिपथ सेपरेशन की उच्चतम डिग्री प्रदान करता है क्योंकि सभी परिपथो को स्वतंत्र रूप से अर्थ लीकेज से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह एक मूल्यवान समाधान भी हो सकता है क्योंकि यह आवश्यक रूप से परिपथ वियोजक के अतिरिक्त अवशिष्ट-वर्तमान उपकरण या आरसीबीओ का उपयोग करता है।
 * डुअल आरसीडी उपभोक्ता इकाई - दो रेसीड्यूअल धारा उपकरण के उपयोग के माध्यम से परिपथ के दो बैंकों को अर्थ लीकेज से बचाकर 17वें संस्करण के विनियमों को पूरा करने के लिए निवेश प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
 * हाई इंटीग्रिटी उपभोक्ता इकाई - सामान्यतः बड़ी संख्या में परिपथ के साथ बड़ी संपत्तियों में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई आरसीबीओ के स्वतंत्र उपयोग की अनुमति देते हुए दो या दो से अधिक आरसीडी के उपयोग के माध्यम से अच्छा परिपथ पृथक्करण प्रदान करती है। सामान्यतः इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई पूरी तरह से लचीले विन्यास की भी अनुमति देती है जिसका अर्थ है कि आरसीबीओ की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
 * आरसीडी इनकमर उपभोक्ता इकाई अन्य प्रकारों की तुलना में कम समान्य एक आरसीडी अपूर्ण मुख्य स्विच का उपयोग नहीं करता है। वे सामान्यतः एक मुख्य वितरण पैनल के उप-बोर्ड के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

आधुनिक उपभोक्ता इकाइयां सामान्यतः डीआईएन-रेल माउंट ब्रेकर का उपयोग करती हैं। रेल और फ्रंट ओपनिंग का आकार मानकीकृत है किन्तु  बुस्बर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए, ब्रांडों के मिश्रण से सामान्यतः बचा जाना चाहिए और जहां अपरिहार्य हो यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुना गया ब्रेकर बसबारों के लिए उपयुक्त है।

उपभोक्ता इकाई का चुनाव कई कारकों को प्रतिबिंबित करेगा जैसे आवास का आकार और लेआउट, मंजिलों की संख्या, आउटबिल्डिंग, अपेक्षित लोड स्तर (ओवन, शावर, इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक कंबल, कार-चार्जर इत्यादि), और कितना प्रत्येक परिपथ के लिए सुरक्षा आवश्यक है।

सामान्यतः आरसीडी द्वारा संरक्षित कुछ परिपथो के साथ विभाजित लोड व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, और अन्य नहीं।

शीर्ष-दाईं ओर चित्रित बॉक्स एक वाईलेक्स मानक है जो पुन: प्रयोज्य फ़्यूज़ के साथ लगाया गया है। इन बक्सों में कार्ट्रिज फ़्यूज़ या मिनिएचर परिपथ ब्रेकर (एमसीबी) भी लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की उपभोक्ता इकाई 2001 तक यूनाइटेड किंगडम में बहुत लोकप्रिय थी, जब वायरिंग नियमों ने सॉकेट्स के लिए अवशिष्ट वर्तमान उपकरण (आरसीडी) सुरक्षा को अनिवार्य कर दिया था, जो उचित रूप से बाहरी उपकरण (BS 7671: 2001) की आपूर्ति करने की उम्मीद की जा सकती थी। ISBN 0-86341-373-0). अन्य निर्माताओं के कई समान डिजाइन थे, कितु वायलेक्स अब तक सबसे समान्य हैं और केवल वही हैं जिनके लिए फ़्यूज़होल्डर / ब्रेकर अभी भी सामान्यतः उपलब्ध हैं।

कुछ निर्माताओं ने सीपीएन क्यूडिस जैसी नवीन सुविधाओं को जोड़ा है जिन्होंने सीढ़ियों के नीचे अंधेरे स्थानों में दृश्यता बढ़ाने के लिए अपनी 'लुमो' उपभोक्ता इकाई में एक एलईडी स्ट्रिप लाइट जोड़ा है।

आरसीडी सुरक्षा प्रकार
(बीएस 7671:2008 संशोधन संख्या 1: 2011 को सम्मिलित करते हुए) 17वें संस्करण आईईटी वायरिंग विनियमों की प्रारंभ के बाद से यूके में उपभोक्ता इकाइयों को उच्च अखंडता परिपथ जैसे बर्गलर अलार्म या धूम्रपान अलार्म को छोड़कर दीवारों में एम्बेडेड सभी केबलों को आरसीडी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।.

उपभोक्ता इकाइयों के पास परिपथ की सुरक्षा के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक दो मंजिला आवास में एक दोहरी स्प्लिट-लोड उपभोक्ता इकाई को निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है:

आरसीडी 1


 * ऊपर प्रकाश ,
 * डाउनस्टेयर रिंग फ़ाइनल,
 * गैराज सॉकेट,
 * कुकर

आरसीडी 2


 * नीचे प्रकाश ,
 * ऊपर सॉकेट,
 * फव्वारा,
 * गरम करना

परिपथ को इस तरह व्यवस्थित करने से, यदि केवल एक आरसीडी बाहर निकलती है, तो भी किसी एक मंजिल पर विद्युत उपस्थित रहेगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक आरसीडी पर सॉकेट और प्रकाश होने का अर्थ है कि अगर एक दोषपूर्ण केतली नीचे की ओर जाती है तो आरसीडी उदाहरण के लिए, रसोई की प्रकाश अभी भी उपलब्ध रहेगी, जिससे अंधेरे में गलती की जांच के खतरे से बचा जा सकेगा।

17वें संस्करण आईईटीवायरिंग विनियमों के तहत परिपथ की सुरक्षा करने का एक अन्य विधि प्रत्येक परिपथ में रेसिडुअल धारा परिपथ ब्रेकर विथ ओवरलोड (आरसीबीओ) लगाना है, और चूँकि यह आरसीडी + एमसीबी के विकल्प की तुलना में अधिक मूल्यवान है, इसका अर्थ परिपथ ट्रिप पर किसी भी तरह की खराबी है केवल उस परिपथ का आरसीबीओ, इसलिए गलती की तलाश प्रारंभ से ही कम हो गई है। जब एक इलेक्ट्रीशियन को बाहर बुलाया जाना चाहिए, तो इस स्थानीय दोष को आरसीडी + एमसीबी की व्यवस्था के विपरीत तेजी से (और इसलिए सस्ता) हल किया जा सकता है, जो केवल उस आरसीडी के परिपथ के सेट के अंदर कहीं गलती का संकेत देता है।

कुछ पुरानी प्रणालियाँ जैसे कि वे जो एमके या पुरानी मेम उपभोक्ता इकाइयों का उपयोग करती हैं जिनमें एक फ्यूज प्रति स्पर होता है, उदाहरण के लिए:

वगैरह..
 * ऊपरी प्रकाश फ्यूज 1
 * ऊपर सॉकेट फ्यूज 2
 * डाउनस्टेयर लाइट्स फ्यूज 3
 * डाउनस्टेयर सॉकेट फ्यूज 4

यह भी देखें

 * वितरण बोर्ड या अन्य नाम

संदर्भ
Verteiler (Elektroinstallation)