रिसाव प्रेरकत्व

क्षरण(लीकेज या रिसाव) प्रेरकत्व एक अपूर्ण रूप से युग्मित ट्रांसफार्मर की विद्युत संपत्ति से प्राप्त होता है जिससे प्रत्येक कुंडली संबंधित ओमिक प्रतिरोध स्थिरांक के साथ श्रृंखला में स्व-प्रेरकत्व के रूप में व्यवहार करता है। यह चार कुंडली स्थिरांक ट्रांसफार्मर के पारस्परिक प्रेरकत्व के साथ भी संपर्क करते हैं। कुंडली क्षरण प्रेरकत्व क्षरण प्रवाह के कारण होता है जो प्रत्येक अपूर्ण रूप से युग्मित कुंडली के सभी घुमावों से नहीं जुड़ता है।

क्षरण प्रतिक्रिया सामान्यतः ऊर्जा घटक, वोल्टेज घटाव, प्रतिक्रियाशील विद्युत उपभोग और स्तरभ्रंश धारा विचार के कारण धारा प्रणाली ट्रांसफॉर्मर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

क्षरण प्रेरकत्व और कुंडली अंतर्भाग की ज्यामिति पर निर्भर करता है। क्षरण प्रतिक्रिया के परिणाम में वोल्टेज का पतन प्रायः ट्रांसफॉर्मर विद्युत भार के साथ अवांछनीय आपूर्ति विनियमन में होती है। लेकिन यह कुछ भारों के हार्मोनिक् (विद्युत शक्ति) पृथक्रकरण (उच्च आवृत्तियों को क्षीण करने) के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

क्षरण प्रेरकत्व विद्युत मोटर सहित किसी भी अपूर्ण-युग्मित चुंबकीय सर्किट उपकरणों पर अनप्रयुक्‍त होता है।

क्षरण प्रेरकत्व और आगमनात्मक युग्मन कारक
चुंबकीय सर्किट का प्रवाह जो दोनों कुंडलियों को अंतराबंध नहीं करता है, प्राथमिक क्षरण प्रेरकत्व LPσ और द्वितीयक क्षरण प्रेरकत्व LSσ के अनुरूप है। चित्र 1 को दर्शाते हुए, इन क्षरण प्रेरकत्व को ट्रांसफॉर्मर कुंडली ओपन-सर्किट प्रेरकत्व और संबंधित युग्मक गुणांक या युग्मक घटक $$k$$ के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।.

प्राथमिक ओपन-सर्किट स्व-प्रेरकत्व जिसके द्वारा दिया जाता है


 * $$L_{oc}^{pri}=L_P=L_M+L_P^\sigma$$ -- (समीकरण 1.1क)

जहाँ


 * $$L_P^\sigma=L_P\cdot{(1-k)}$$ -- (समीकरण 1.1बी)
 * $$L_M=L_P\cdot{k}$$ -- (समीकरण 1.1ग)

और


 * $$L_{oc}^{pri}=L_P$$ प्राथमिक स्व-प्रेरकत्व है
 * $$L_P^\sigma$$ प्राथमिक क्षरण प्रेरकत्व है
 * $$L_M$$ चुंबकीय प्रेरण है
 * $$k$$ आगमनात्मक युग्मन गुणांक है

 आधारिक ट्रांसफार्मर प्रेरकत्व और युग्मन कारक को मापना

ट्रांसफार्मर स्व-प्रेरकत्व $$L_P$$ & $$L_S$$ और पारस्परिक प्रेरण $$M$$ द्वारा दिए गए दो कुंडलियों के धनात्मक और ऋणात्मक सम्बंधित श्रृंखला में हैं,
 * धनात्मक संबंध में,
 * $$L_{ser}^{+}=L_P+L_S+2M$$, और,


 * ऋणात्मक संबंध में,
 * $$L_{ser}^{-}=L_P+L_S-2M$$
 * जैसे कि इन ट्रांसफॉर्मर प्रेरकत्व को निम्नलिखित तीन समीकरणों से निर्धारित किया जा सकता है:
 * $$L_{ser}^{+}-L_{ser}^{-}=4M$$
 * $$L_{ser}^{+}+L_{ser}^{-}=2 \cdot (L_{P}+L_{S})$$ ::
 * $$L_P=a^2.L_S$$.

युग्मक घटक एक कुंडली में मापे गए उपपादन मान से लिया गया है, जो निम्न के अनुसार दूसरे कुंडली में शॉर्ट-सर्किट के साथ जुड़ा है:
 * प्रति समीकरण 2.7,
 * $$L_{sc}^{pri}=L_S\cdot{(1-k^2)}$$ और $$L_{sc}^{sec}=L_P\cdot{(1-k^2)}$$ :::ऐसा है कि
 * $$k=\sqrt{1-\frac{L_{sc}^{pri}}{L_S}}=\sqrt{1-\frac{L_{sc}^{sec}}{L_P}}$$

कैंपबेल ब्रिज सर्किट का उपयोग ट्रांसफॉर्मर स्व-प्रेरकत्व और पारस्परिक प्रेरकत्व को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो पुल पक्षों में से एक के लिए एक चर मानक पारस्परिक प्रारंभ करने वाली जोड़ी का उपयोग करता है।

इसलिए यह ओपन-सर्किट स्व-प्रेरकत्व और प्रेरकत्व युग्मक घटक $$k$$ द्वारा अनुसरण करता है
 * $$L_{oc}^{sec}=L_S=L_{M2}+L_S^\sigma$$ -- (समीकरण 1.2), और,
 * $$k=\frac {\left | M\right|}{\sqrt{L_PL_S}}$$, 0 <के साथ $$k$$ <1 -- (समीकरण 1.3)

जहाँ
 * $$L_S^\sigma=L_S\cdot{(1-k)}$$
 * $$L_{M2}=L_S\cdot {k}$$

और


 * $$M$$ पारस्परिक प्रेरकत्व है
 * $$L_{oc}^{sec}=L_S$$ द्वितीयक स्व-प्रेरकत्व है
 * $$L_S^\sigma$$ द्वितीयक क्षरण प्रेरकत्व है
 * $$L_{M2}= L_M/a^2$$ द्वितीयक को संदर्भित चुंबकन प्रेरकत्व है
 * $$k$$ आगमनात्मक युग्मन गुणांक है
 * $$a \equiv \sqrt {\frac {L_p} {L_s}} \approx N_P/N_S$$ अनुमानित मोड़ अनुपात है

चित्र 1 में ट्रांसफॉर्मर आरेख की विद्युत वैधता विचार किए गए संबंधित कुंडली प्रेरकत्व के लिए ओपन-सर्किट स्थितियों पर सख़्ती से निर्भर करती है। अधिक सामान्यीकृत सर्किट स्थितियां अगले दो खंडों में विकसित की गई हैं।

आगमनात्मक रिसाव कारक और अधिष्ठापन
एक गैर-आदर्श रैखिक दो-कुंडली ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर के पांच आसन्नता (विद्युत) स्थिरांक को जोड़ने वाले दो पारस्परिक प्रेरकत्व-युग्मित सर्किट परिपथ द्वारा दर्शाया जा सकता है जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। जहाँ


 * * एम पारस्परिक प्रेरण है
 * $$R_P$$ & $$R_S$$ प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली प्रतिरोध हैं
 * * स्थिरांक $$M$$, $$L_P$$, $$L_S$$, $$R_P$$ & $$R_S$$ ट्रांसफार्मर के अंतिम सिरे पर मापने योग्य हैं
 * * युग्मन कारक $$k$$ परिभाषित किया जाता है
 * $$k=\left | M\right |/\sqrt{L_PL_S}$$, जहां 0 < $$k$$ <1 -- (समीकरण 2.1)

घुमावदार अनुपात बदल जाता है $$a$$ व्यवहार में दिया जाता है
 * $$a=\sqrt{L_P/L_S}=N_P/N_S\approx v_P/v_S \approx i_S/i_P=$$ -- (समीकरण 2.2)।

जहाँ


 * एनP & एनS प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली हैं
 * विP & मेंS और मैंP & मैंS प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली वोल्टेज और धाराएं हैं।

गैर-आदर्श ट्रांसफार्मर के पाश समीकरणों को निम्नलिखित वोल्टेज और प्रवाह संयोजन समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है,
 * $$v_P=R_P \cdot i_P+\frac{d\Psi{_P}}{dt}$$ -- (समीकरण 2.3)
 * $$v_S=-R_S \cdot i_S-\frac{d\Psi{_S}}{dt}$$ -- (समीकरण 2.4)
 * $$\Psi_P=L_P \cdot i_P-M \cdot i_S$$ -- (समीकरण 2.5)
 * $$\Psi_S=L_S \cdot i_S-M \cdot i_P$$ -- (समीकरण 2.6),


 * जहाँ


 * $$\Psi$$ प्रवाह संयोजन है
 * $$\frac {d \Psi}{d t}$$ समय के संबंध में प्रवाह संयोजन का व्युत्पन्न है।

इन समीकरणों को यह दिखाने के लिए विकसित किया जा सकता है, कि संबंधित कुंडली प्रतिरोधों की उपेक्षा करते हुए एक कुंडली सर्किट के अधिष्ठापन और अन्य कुंडली शॉर्ट-सर्किट और ओपन-सर्किट परीक्षण के साथ अनुपात इस प्रकार है
 * $$\sigma=1-\frac{M^2}{L_PL_S}=1-k^2\approx\frac{L_{sc}}{L_{oc}}\approx \frac{L_{sc}^{sec}}{L_P}\approx\frac{L_{sc}^{pri}}{L_S}\approx\frac{i_{oc}}{i_{sc}}$$ -- (समीकरण 2.7),


 * जहाँ,


 * आईओसी & आईएससी ओपन-सर्किट और शॉर्ट-सर्किट धाराएँ हैं
 * एलओसी & एलएससी ओपन-सर्किट और शॉर्ट-सर्किट प्रेरकत्व हैं।
 * $$\sigma$$ आगमनात्मक क्षरण कारक या हेलैंड कारक है
 * $$L_{sc}^{pri}$$ & $$L_{sc}^{sec}$$ प्राथमिक और द्वितीयक शॉर्ट-सर्किट क्षरण प्रेरकत्व हैं।

ट्रांसफॉर्मर प्रेरकत्व को तीन प्रेरकत्व स्थिरांक के रूप में वर्णित किया जा सकता है,
 * $$L_M=a{M}$$ -- (समीकरण 2.8)
 * $$L_P^\sigma=L_P-a{M}$$ -- (समीकरण 2.9)
 * $$L_S^\sigma=L_S-{M}/a$$ -- (समीकरण 2.10) ,

जहाँ, :*एलएम चुम्बकीय प्रेरण है, जो चुम्बकीय विरोध एक्सएम के अनुरूप है
 * एलपीσ और एलएसσ प्राथमिक और द्वितीयक क्षरण प्रेरकत्व हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षरण प्रतिक्रिया एक्सपीσ  और एक्सएस σ.के अनुरूप हैं

ट्रांसफॉर्मर को चित्र 3 में समतुल्य सर्किट के रूप में अधिक आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें द्वितीयक स्थिरांक (अर्थात प्राइम सुपरस्क्रिप्ट नोटेशन के साथ) प्राथमिक को संदर्भित किया जाता है, :$$L_S^{\sigma\prime}=a^2L_S-aM$$
 * $$R_S^\prime=a^2R_S$$
 * $$V_S^\prime=aV_S$$
 * $$I_S^\prime=I_S/a$$.

तब से
 * $$k=M/\sqrt{L_PL_S}$$ -- (समीकरण 2.11)

और


 * $$a=\sqrt{L_P/L_S}$$ -- (समीकरण 2.12),

अपने पास
 * $$aM=\sqrt{L_P/L_S} \cdot k \cdot \sqrt{L_PL_S}=kL_P$$ -- (समीकरण 2.13),

जो कुंडली क्षरण और चुम्बकीय प्रेरण स्थिरांक के संदर्भ में चित्र 4 में समतुल्य सर्किट की अभिव्यक्ति की अनुमति देता है, जैसा कि निम्नानुसार है, :$$L_P^\sigma=L_S^{\sigma\prime}=L_P \cdot (1-k)$$ -- (समीकरण 2.14 $$\equiv$$ समीकरण 1.1बी)
 * $$L_M=kL_P$$ -- (समीकरण 2.15 $$\equiv$$ समीकरण 1.1 सी)।

चित्र 4 में गैर-आदर्श ट्रांसफार्मर को चित्र 5 में सरलीकृत समतुल्य परिपथ के रूप में दिखाया जा सकता है, जिसमें द्वितीयक स्थिरांक को प्राथमिक और आदर्श ट्रांसफार्मर पृथक्रकरण के बिना संदर्भित किया जाता है, जहां,
 * $$i_M = i_P - i_S^'$$ -- (समीकरण 2.16)
 * $$i_M$$ प्रवाह ΦM द्वारा उत्तेजित धारा को चुम्बकित कर रहा है जो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली दोनों को जोड़ता है
 * $$i_P$$ प्राथमिक धारा है
 * $$i_S'$$ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित द्वितीयक धारा है।

परिष्कृत आगमनात्मक रिसाव कारक
 परिष्कृत आगमनात्मक क्षरण कारक व्युत्पत्ति

(ए) प्रति समीकरण 2.1 और आईइसी आईइवी 131-12-41 आगमनात्मक युग्मन कारक $$k$$ द्वारा दिया गया है
 * $$k=\left | M\right | /\sqrt{L_PL_S}$$ - (समीकरण 2.1):

(बी) प्रति समीकरण 2.7 और आईइसी आईइवी 131-12-42 आगमनात्मक क्षरण कारक $$\sigma$$ द्वारा दिया गया है
 * $$\sigma=1-k^2=1-\frac{M^2}{L_PL_S}$$ -- (समीकरण 2.7) और (समीकरण 3.7 ए)

(सी) $$\frac{M^2}{L_PL_S}$$ से गुणा $$\frac{a^2}{a^2}$$ देता है
 * $$\sigma=1-\frac{a^2M^2}{L_Pa^2L_S}$$ - (समीकरण 3.7 बी)

(डी) प्रति समीकरण 2.8 और यह जानकर $$a^2L_S=L_S^\prime$$
 * $$\sigma=1-\frac{L_M^2}{L_PL_S^\prime}$$ - (समीकरण 3.7 सी)

(इ) $$\frac{L_M^2}{L_PL_S^\prime}$$ से गुणा $$\frac{L_M.L_M}{L_M^2}$$ देता है
 * $$\sigma=1-\frac{1}{\frac{L_P}{L_M}.\frac{L_S^\prime}{L_M}}$$ -- (समीकरण 3.7 डी)

(एफ) प्रति समीकरण 3.5 $$ \approx$$ समीकरण 1.1 बी और समीकरण 2.14 और समीकरण 3.6 $$ \approx$$ समीकरण 1.1 बी और समीकरण 2.14:
 * $$\sigma=1-\frac{1}{(1+\sigma_P)(1+\sigma_S)}$$ --- (समीकरण 3.7 इ)

इस लेख में सभी समीकरण स्थिर-अवस्था स्थिर-आवृत्ति तरंग स्थितियों को मानते हैं $$k$$ और $$\sigma$$ जिनके मान आयाम रहित, निश्चित, परिमित और सकारात्मक हैं किन्तु 1 से कम हैं।

चित्र 6 में प्रवाह आरेख का संदर्भ देते हुए, निम्नलिखित समीकरण धारण करते हैं:
 * σP = ΦPσ/ΦM = LPσ/LM -- (समीकरण 3.1 $$\approx$$ सम। 2.7)

उसी तरह से,


 * σS = ΦSσ'/ΦM = LSσ'/LM -- (समीकरण 3.2 $$\approx$$ समीकरण  2.7)

और इसीलिए,


 * ΦP = ΦM + ΦPσ = ΦM + σPΦM = (1 + σP)ΦM -- (समीकरण 3.3)


 * ΦS' = ΦM + ΦSσ' = ΦM + σSΦM = (1 + σS)ΦM -- (समीकरण 3.4)


 * LP = LM + LPσ = LM + σPLM = (1 + σP)LM -- (समीकरण 3.5 $$ \approx$$ समीकरण 1.1बी और समीकरण 2.14)


 * LS' = LM + LSσ' = LM + σSLM = (1 + σS)LM -- (समीकरण 3.6 $$\approx$$ समीकरण 1.1बी और समीकरण 2.14),

जहाँ


 * σP & σS क्रमशः, प्राथमिक और द्वितीयक क्षरण कारक हैं


 * Φएम और एलएम क्रमशः, पारस्परिक प्रवाह और चुम्बकीय प्रेरण हैं
 * Φपीएस और एलपीσ क्रमशः, प्राथमिक क्षरण प्रवाह और प्राथमिक क्षरण प्रेरकत्व हैं


 * Φएसσ' और एलएसσ' क्रमशः द्वितीयक क्षरण प्रवाह और द्वितीयक क्षरण प्रेरकत्व मुख्य रूप से दोनों संदर्भित हैं।

क्षरण अनुपात σ इस प्रकार उपरोक्त विशिष्ट कुंडली प्रेरकत्व और आगमनात्मक क्षरण कारक समीकरणों के अंतर्संबंध के संदर्भ में निम्नानुसार परिष्कृत किया जा सकता है:
 * $$\sigma=1-\frac{M^2}{L_PL_S}=1-\frac{a^2M^2}{L_Pa^2L_S}=1-\frac{L_M^2}{L_PL_S{^'}}=1-\frac{1}{\frac{L_P}{L_M}.\frac{L_S^'}{L_M}} =1-\frac{1}{(1+\sigma_P)(1+\sigma_S)}$$ -- (समीकरण 3.7 ए से 3.7 इ).

अनुप्रयोग
क्षरण प्रेरकत्व एक अवांछनीय गुण हो सकता है, क्योंकि यह वर्धित राशि के साथ वोल्टेज को परिवर्तित करने का कारण बनता है। अनेक स्थिति में यह उपयोगी होता है। क्षरण प्रेरकत्व में एक ट्रांसफॉर्मर (और लोड) में बिना स्वयं की शक्ति नष्ट किये उपस्थित प्रवाह को सीमित करने का उपयोगी प्रभाव होता है (सामान्य गैर-आदर्श ट्रांसफॉर्मर नुकसान को छोड़कर)। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर क्षरण प्रेरकत्व के एक विशिष्ट मूल्य के लिए रूपित किए जाते हैं जैसे कि इस प्रेरकत्व द्वारा बनाई गई क्षरण प्रतिक्रिया संचालन की वांछित आवृत्ति पर एक विशिष्ट मूल्य है। वस्तुतः इस स्थिति में कार्य करने वाला उपयोगी मापदण्ड क्षरण प्रेरकत्व मान नहीं है अपितु शॉर्ट-सर्किट प्रेरकत्व मान है।

सामान्यतः 2,500 केवीए तक रेट किए गए वाणिज्यिक और वितरण ट्रांसफार्मर लगभग 3% और 6% के बीच के शॉर्ट-सर्किट प्रतिबाधा के साथ और लगभग 3 और 6 के बीच के एक्स/आर अनुपात (कुंडली प्रतिक्रिया/कुंडली प्रतिरोध अनुपात) के साथ रूपित किए जाते हैं। जो शून्य-लोड और पूर्ण लोड के बीच प्रतिशत द्वितीयक वोल्टेज भिन्नता को परिभाषित करता है। इस प्रकार विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक भार के लिए, ऐसे ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण-टू-शून्य-लोड वोल्टेज विनियमन लगभग 1% और 2% के बीच होगा।

कुछ नकारात्मक प्रतिरोध अनुप्रयोगों के लिए उच्च रिसाव रिएक्शन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नियॉन संकेत, जहां वोल्टेज प्रवर्धन (ट्रांसफार्मर क्रिया) के साथ-साथ वर्तमान सीमित करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में रिसाव प्रतिघात आमतौर पर पूर्ण लोड प्रतिबाधा का 100% होता है, इसलिए भले ही ट्रांसफॉर्मर को छोटा कर दिया जाए, यह क्षतिग्रस्त नहीं होगा। रिसाव अधिष्ठापन के बिना, इन गैस निर्वहन लैंपों की नकारात्मक प्रतिरोध विशेषता उन्हें अत्यधिक वर्तमान का संचालन करने और नष्ट करने का कारण बनती है।

चाप वेल्डिंग सेट में करंट को नियंत्रित करने के लिए वेरिएबल लीकेज इंडक्शन वाले ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। इन मामलों में, रिसाव अधिष्ठापन विद्युत प्रवाह प्रवाह को वांछित परिमाण तक सीमित करता है। पावर सिस्टम में अधिकतम स्वीकार्य मूल्य के भीतर सर्किट फॉल्ट करंट को सीमित करने में ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्शन की बड़ी भूमिका होती है।

इसके अलावा, एक एचएफ-ट्रांसफार्मर का रिसाव अधिष्ठापन एक गुंजयमान कनवर्टर में एक श्रृंखला प्रारंभ करनेवाला को बदल सकता है। इसके विपरीत, एक पारंपरिक ट्रांसफार्मर और एक प्रारंभ करनेवाला को श्रृंखला में जोड़ने से एक रिसाव ट्रांसफार्मर के समान विद्युत व्यवहार होता है, लेकिन यह आवारा क्षेत्र के कारण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एड़ी की धारा को कम करने के लिए फायदेमंद हो सकता है।

यह भी देखें

 * अवरुद्ध रोटर परीक्षण
 * सर्किल आरेख
 * अधिष्ठापन#म्यूचुअल अधिष्ठापन
 * इंडक्शन मोटर # स्टेनमेट्ज़ समतुल्य सर्किट
 * शॉर्ट-सर्किट इंडक्शन
 * शॉर्ट-सर्किट परीक्षण
 * वोल्टेज अधिनियम

बाहरी कड़ियाँ
IEC Electropedia links:


 * Linked flux
 * Ideal voltage source
 * Inductance
 * Ideal current source
 * Coupling
 * Inductive coupling
 * Inductive coupling factor
 * Inductive leakage factor
 * Ideal transformer
 * Magnetic leakage factor
 * Self-inductance
 * Mutual inductance

ग्रन्थसूची


Streufluss