सूचक बत्ती

1930 के दशक से मर्कर टैंकरहित गैस से चलने वाला वॉटर हीटर, जिसमें सूचक प्रकाश सामने के आवरण में एपर्चर के माध्यम से प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लिट मैच या टेपर द्वारा सूचक प्रकाश की मैनुअल प्रकाश व्यवस्था के लिए बड़े अभिमुख की अनुमति है

एक सूचक प्रकाश एक छोटी ईंधन गैस लौ है, जो सामान्यतः प्राकृतिक गैस या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, जो अधिक शक्तिशाली गैस बर्नर के लिए प्रज्वलन स्रोत के रूप में कार्य करती है। मूल रूप से एक सूचक प्रकाश को स्थायी रूप से प्रज्वलित रखा गया था, किन्तु इससे गैस की हानि होती है। अब एक बर्नर को विद्युत से जलाना अधिक सामान्य है, किन्तु गैस सूचक रोशनी का उपयोग तब भी किया जाता है जब एक उच्च ऊर्जा प्रज्वलन स्रोत आवश्यक होता है, जैसे कि एक बड़े बर्नर को जलाते समय।

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेटेंट को 13 मई, 1922 को नेवार्क, एनजे स्थित पब्लिक सर्विस गैस कंपनी, कॉनराड शक, जूनियर और जॉर्ज लेयर के दो कर्मचारियों द्वारा "सुरक्षा गैस-नियंत्रण प्रणाली" के लिए अंकित किया गया था।

सूचक प्रकाश शब्द का प्रयोग कभी-कभी एक विद्युत सूचक प्रकाश के लिए भी किया जाता है जो यह दिखाने के लिए प्रकाशित होता है कि विद्युत शक्ति उपलब्ध है, या एक विद्युत उपकरण चल रहा है। ऐसे संकेतक मूल रूप से तापदीप्त लैंप या नियॉन लैंप थे, किन्तु अब सामान्यतः एलईडी हैं।

उपयोग
सामान्य अनुप्रयोगों में घरेलू जल तापन, केंद्रीय तापन प्रणालियाँ, चिमनियाँ, आग फेंकने की तोप और गर्म हवा के गुब्बारे शामिल हैं। जबकि अधिकांश वाणिज्यिक रसोई अभी भी बर्नर, ओवन और ग्रिल के लिए सूचक रोशनी पर निर्भर हैं, वर्तमान आवासीय प्रणालियां विद्युत प्रज्वलन का उपयोग करती हैं। इसे सामान्यतः आधुनिक रिमोट कंट्रोल की आग पर स्टैंडबाय के रूप में जाना जाता है।

सुरक्षा सुरक्षा
प्राकृतिक गैस भट्टियों, वॉटर हीटर और रूम हीटिंग सिस्टम में, एक सुरक्षा कट-ऑफ स्विच सामान्य रूप से शामिल होता है ताकि सूचक प्रकाश के बाहर जाने पर सूचक और हीटिंग सिस्टम को गैस की आपूर्ति विद्युत संचालित वाल्व द्वारा बंद हो जाए। यह कट-ऑफ स्विच सामान्यतः कई तरीकों में से एक में सूचक प्रकाश का पता लगाता है:
 * एक ज्वाला सुधार उपकरण।
 * एक सेंसर सूचक प्रकाश की गर्मी का पता लगाने के लिए पारा (तत्व) से भरा हुआ प्रयोग किया जाता है। पारे के संकुचन से बिजली के स्विच को संचालित करने के लिए पर्याप्त दबाव होता है जो बिजली के प्रवाह को बाधित करता है और सूचक प्रकाश के बाहर जाने पर गैस वाल्व को बंद कर देता है।
 * सूचक लैंप से प्रकाश का पता लगाने के लिए एक photoresistor  का उपयोग किया जाता है। जब सूचक प्रकाश चली जाती है, तो फोटोरेसिस्टर से जुड़ा विद्युत सर्किटरी गैस वाल्व को बंद कर देता है।
 * लौ में सूचक जनरेटर या थर्मोकपल का उपयोग हीटिंग उपकरण सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह गैस वाल्व को खुला रखने के लिए जलती हुई लौ से पर्याप्त विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। यदि सूचक प्रकाश चली जाती है, तो सूचक जनरेटर ठंडा हो जाता है और करंट बंद हो जाता है, जिससे गैस वाल्व बंद हो जाता है।

अन्य इकाइयाँ एक गैर-विद्युत दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं, जहाँ सूचक गैस वाल्व को खुला रखने के लिए यांत्रिक दबाव डालने के लिए एक द्विधातु तत्व या गैस से भरी ट्यूब को गर्म करता है। यदि सूचक विफल हो जाता है, तो वाल्व बंद हो जाता है। सिस्टम को पुनरारंभ करने के लिए, वाल्व को मैन्युअल रूप से खुला रखा जाना चाहिए और सूचक को जलाया जाना चाहिए, और फिर वाल्व को तब तक खुला रखा जाना चाहिए जब तक कि तत्व वाल्व को खुला रखने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म न हो जाए। गैर-विद्युत योजनाएँ उन प्रणालियों के लिए उपयुक्त हैं जो बिजली का उपयोग नहीं करती हैं।

उपरोक्त विधियाँ विफल-सुरक्षित सुरक्षा सुरक्षा के उपयोग के उदाहरण हैं।

ऊर्जा की हानि
सूचक रोशनी के साथ घरेलू ताप प्रणालियों में यह अनुमान लगाया गया है कि कुल ऊर्जा उपयोग का आधा सूचक प्रकाश से होता है, जिसमें प्रत्येक सूचक प्रकाश औसतन 70 से 500 वाट गैस शक्ति (8 और 16 गीगाजूल / वर्ष के बीच) का उपयोग करता है। कई उपकरणों (फर्नेस, स्पेस हीटर, वॉटर हीटर) में एक सूचक प्रकाश से गर्मी आम तौर पर एक ही कक्ष में प्राथमिक बर्नर के रूप में जारी की जाती है। अन्य उत्पादों की तुलना में अंतरिक्ष हीटरों में सूचक रोशनी के लिए ऊर्जा हानि बहुत कम है, क्योंकि अंतरिक्ष हीटर एक छोटे से संलग्न स्थान को गर्म करते हैं और कमरे को गर्म करने में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सूचक प्रकाश मोड में गैस से चलने वाले संतुलित फ़्लू लोकल स्पेस हीटर की उपकरण दक्षता उपकरण की कम शक्ति पर मापी गई उपकरण दक्षता के लगभग बराबर होती है, जो खपत गैस के कम कैलोरी मान के आधार पर दक्षता 65 - 95% के बीच होती है।, सूचक प्रकाश की ऊर्जा खपत का एक उपयोगी गर्मी में हिस्सा बनाना।

आधुनिक विकल्प
सूचक प्रकाश का एक विकल्प बर्नर में बहने वाली गैस को रोशन करने के लिए दो इलेक्ट्रोड के बीच एक उच्च वोल्टेज विद्युत चाप या बिजली की चिंगारी  बनाने की प्रणाली है। ऐसी प्रणाली के लिए विफल-सुरक्षित डिजाइन के लिए लौ के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह पारित करके बर्नर की लौ का पता लगाने की आवश्यकता होती है, जो गैस वाल्व से जुड़े एक इग्निशन नियंत्रक के अंदर लौ सुधार सर्किट द्वारा प्राप्त की जाती है। फ्लेम रेक्टिफिकेशन तब होता है जब ज्वाला जलने के माध्यम से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जिसे इग्निशन कंट्रोलर होश में लेता है और जानता है कि फ्लेम है, गैस वाल्व को खुला रखता है। यदि उपकरण गैस खो देता है या लौ निकल जाती है, तो इग्निशन कंट्रोलर को लौ दिखाई नहीं देती है, जिससे गैस वाल्व बंद हो जाता है।

प्रज्वलन प्रदान करने के लिए एक लाल-गर्म सतह का भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के प्रज्वलक अक्सर सिलिकन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, या किसी अन्य सामग्री से बने होते हैं जो अत्यधिक गर्मी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण टिकाऊ होते हैं। हॉट-सरफेस इग्नाइटर्स का उपयोग सामान्यतः खाना पकाने के तंदूर, बॉयलर और आधुनिक गैस भट्टियों में किया जाता है।

उच्च वोल्टेज की आवश्यकता वाले आधुनिक विकल्पों का एक नुकसान यह है कि बिजली आउटेज के दौरान उपकरण बेकार हो जाते हैं। सूचक प्रकाश समाधान विद्युत प्रणाली से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। हालांकि, बिजली आउटेज के दौरान कुछ उपकरणों को बाहरी लौ स्रोत से जलाया जा सकता है। इसमें खाना पकाने के स्टोव और ओवन शामिल हो सकते हैं, किन्तु हीटिंग बॉयलर नहीं जो या तो कमरे में बंद हैं या पंप संचालित करने के लिए बिजली पर निर्भर हैं।

सूचक रोशनी के बिना प्राकृतिक ड्राफ्ट चिमनी से जुड़े जलते उपकरणों का उपयोग करने का एक और नुकसान चिमनी में शुरुआती ड्राफ्ट की कमी है। सूचक प्रकाश के बिना चिमनी पूरी तरह से बाहरी तापमान तक ठंडी हो सकती है, इसलिए इस मामले में कोई चिमनी ड्राफ्ट नहीं है, या यहां तक ​​कि एक नकारात्मक चिमनी ड्राफ्ट भी हो सकता है अगर घर में आंतरिक तापमान से बाहर का तापमान अधिक हो। इस मामले में चिमनी में बैकफ्लो होता है। गर्मी के दिनों में चिमनियों के खुलने पर कालिख की गंध महसूस होने का यही कारण है। अगर चिमनी में कोई बैकफ्लो है, तो संभव है कि ठंडी हवा और गर्म फ़्लू गैसें दोनों उपकरण के कमरे में गैस उपकरण ड्राफ्ट डायवर्टर के उद्घाटन के माध्यम से प्रवेश करती हैं, जिससे हवा में कार्बन-मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर हो सकता है। कमरा, जिसके परिणामस्वरूप संभावित मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो सकती है। ऐसी स्थिति में कोई मजबूत शारीरिक प्रभाव नहीं होता है जो चिमनी में फ़्लू गैसों को चलाएगा, इसलिए चिमनी में बैकफ़्लो का कारण बनने वाली शक्ति निर्धारक हो सकती है। आँकड़ों के अनुसार स्थायी सूचकों द्वारा सुनिश्चित चिमनियों में "शुरुआती मसौदे" की कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की संख्या में वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो खुले आग वाले उपकरणों और प्राकृतिक ड्राफ्ट चिमनी के मामले में ऊर्जा बचत और सुरक्षा पहलुओं के लक्ष्य विपरीत हैं।