नेटवर्क प्रोटेक्टर

एक नेटवर्क रक्षक एक प्रकार का विद्युत सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत वितरण प्रणालियों में किया जाता है। जब बिजली उल्टी दिशा में बहने लगती है तो नेटवर्क रक्षक अपने संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर को द्वितीयक नेटवर्क से स्वचालित रूप से अलग कर देता है। नेटवर्क रक्षकों का उपयोग स्पॉट नेटवर्क और ग्रिड नेटवर्क दोनों पर किया जाता है। द्वितीयक ग्रिड प्रणाली ग्राहकों के लिए सेवा की निरंतरता में सुधार करती है, क्योंकि भरना की आपूर्ति के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं; किसी एक आपूर्ति में खराबी को नेटवर्क रक्षक द्वारा स्वचालित रूप से अलग कर दिया जाता है और अन्य स्रोतों से सेवा को बाधित नहीं करता है। माध्यमिक ग्रिड अक्सर शहरों के केंद्रस्थल क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं जहां एक छोटे से क्षेत्र में कई ग्राहक होते हैं।

ऑपरेशन
जब वोल्टेज अंतर और चरण कोण ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मर द्वितीयक ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करेगा, और जब द्वितीयक ग्रिड ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से बैक-फीड करेगा और प्राथमिक को बिजली की आपूर्ति करेगा तो आमतौर पर नेटवर्क रक्षक को बंद करने के लिए व इसे खोलने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा।

नेटवर्क रक्षकों में आमतौर पर तीन सेटिंग्स होती हैं, "स्वचालित", "खुला" और "बंद"। शीर्ष पक्ष को कई रक्षकों से खिलाया जाता है और हमेशा सक्रिय रहता है जब तक कि स्पॉट नेटवर्क पर सभी इकाइयां खुली स्थिति में न हों। ग्रिड में बंधी कई अन्य इकाइयों से ग्रिड इकाइयां हमेशा ऊपर की ओर सक्रिय रहेंगी।

एक स्पॉट नेटवर्क एक ग्राहक को समर्पित 2 या अधिक ट्रांसफार्मर हैं। ग्रिड कई ग्राहकों को खिलाती है।

एक नेटवर्क रक्षक में संपर्कों का एक सर्किट ब्रेकर सेट और एक नियंत्रण सुरक्षा रिले होता है। घटक एक सुरक्षात्मक आवास में संलग्न हैं; कुछ नेटवर्क रक्षक ग्रेड से नीचे के ट्रांसफॉर्मर पर स्थापित होते हैं और जल प्रतिरोधी बाड़ों में होने चाहिए। द्वितीयक संपर्कों को खोलने और बंद करने के लिए तंत्र में विद्युत और यांत्रिक भाग होते हैं। नियंत्रक रिले ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट की निगरानी करता है, और विद्युत संकेतों के माध्यम से संपर्क तंत्र को खोलता या बंद करता है। रिले एक शक्ति/समय वक्र का उपयोग करता है ताकि छोटे, अल्पावधि रिवर्स पावर प्रवाह (जैसे एलेवेटर होइस्ट से) को अनदेखा किया जा सके। स्पॉट यूनिट 277/480 और ग्रिड यूनिट 120/208 होगी।

आवेदन
नेटवर्क रक्षक (द्वितीयक) नेटवर्क केबल को ओवरलोड सुरक्षा से सुरक्षित नहीं करता है। ग्राहकों से और प्राथमिक फीडरों में बिजली के प्रवाह को रोककर द्वितीयक ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए नेटवर्क रक्षक स्थापित किया गया है।

यदि प्राथमिक फीडर पर कोई दोष (पावर इंजीनियरिंग) है, तो सबस्टेशन सर्किट-ब्रेकर प्राथमिक फीडर को एक तरफ से डिस्कनेक्ट करके खोलने के लिए है। समस्या यह है कि यह प्राथमिक केबल एक नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर से भी जुड़ा होता है, जो इसके सेकेंडरी साइड पर दूसरे नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा होता है। द्वितीयक नेटवर्क प्राथमिक फीडर को नेटवर्क ट्रांसफार्मर के माध्यम से सक्रिय करेगा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी नेटवर्क साइड से एक फॉल्ट 'फीड' होता रहेगा। त्रुटि के बिना भी, यदि विद्युत उपयोगिता उस प्राथमिक केबल पर रखरखाव करना चाहती है, तो उनके पास नेटवर्क ट्रांसफार्मर के माध्यम से द्वितीयक नेटवर्क द्वारा केबल को सक्रिय किए जाने की चिंता किए बिना, उस प्राथमिक केबल को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। इस प्रकार, नेटवर्क रक्षक को अपने संपर्कों को खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि रिले को पीछे की ओर बहने वाली धारा का आभास होता है।

हालाँकि, यदि द्वितीयक ग्रिड में कोई खराबी है, तो नेटवर्क रक्षक को इसके संपर्कों को खोलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। सेकेंडरी फॉल्ट सिस्टम के प्राइमरी साइड से फीड होता रहेगा। कुछ मामलों में, सही परिस्थितियों में द्वितीयक दोष को पिघलाने और डिस्कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को केबल सीमक्स (जैसे फ़्यूज़) के साथ डिज़ाइन किया गया है। अन्य मामलों में, यूटिलिटी केबल को 'बर्न क्लियर' होने देती है, जिस स्थिति में केबल के फ्यूज होने तक फॉल्ट को फीड रहने दिया जाता है, फिर फॉल्ट को अलग कर दिया जाता है।

सिस्टम का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सिस्टम, वास्तव में, जहां भी गलती हो, केबलों को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त करंट की आपूर्ति कर सकता है। यह विधि 120 वोल्ट पर अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन यह उच्च वोल्टेज पर कम विश्वसनीय होती है। केबल के 'जलने' पर निर्भर होने का खतरा यह है कि कुछ स्थितियों के कारण केबल इस तरीके से नहीं जलेगी और इसके बजाय, अत्यधिक, लंबे समय तक ओवरलोडिंग से केबल का पूरा खंड क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे आग लग सकती है और केबल को नुकसान हो सकता है। द्वितीयक नेटवर्क।

आमतौर पर, नेटवर्क रक्षक एक सबमर्सिबल बाड़े के अंदर समाहित होते हैं, जिसे नेटवर्क ट्रांसफार्मर के गले में बांधा जाता है और भूमिगत वाल्टों में रखा जाता है। IEEE मानक C57.12.44 में नेटवर्क रक्षक शामिल हैं।

यह भी देखें

 * Autorecloser

संदर्भ

 * Richards Manufacturing Company
 * Eaton network protectors