पंखे का तार इकाई

फैन कॉइल यूनिट (एफसीयू), जिसे वर्टिकल फैन कॉइल-यूनिट (वीएफसी) के रूप में भी जाना जाता है, एक उपकरण है जिसमें एक उष्मा का आदान प्रदान करने वाला  (कॉइल) और एक  पंखा (यांत्रिक)  होता है। एफसीयू का उपयोग आमतौर पर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के एचवीएसी सिस्टम में किया जाता है जो एयर कंडीशनिंग या सेंट्रल प्लांट कूलिंग का उपयोग करते हैं। एफसीयू आम तौर पर एक या अधिक स्थानों के तापमान को नियंत्रित करने और चिलर के साथ उपयोग किए जाने पर प्रत्येक स्थान के लिए मुख्य  हवा का संचालक  की सहायता के लिए डक्ट (एचवीएसी) और थर्मोस्टेट से जुड़े होते हैं। थर्मोस्टेट एक नियंत्रण वाल्व का उपयोग करके पंखे की गति और/या हीट एक्सचेंजर में पानी या रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है।

उनकी सादगी, लचीलेपन और आसान रखरखाव के कारण, फैन कॉइल इकाइयों को डक्टेड वेरिएबल एयर वॉल्यूम | 100% ताजी हवा प्रणाली (वीएवी) या एयर हैंडलिंग इकाइयों या ठंडा बीम के साथ केंद्रीय हीटिंग सिस्टम की तुलना में स्थापित करना अधिक किफायती हो सकता है। एफसीयू क्षैतिज (छत पर लगे) और ऊर्ध्वाधर (फर्श पर लगे) सहित विभिन्न विन्यासों में आते हैं और इनका उपयोग छोटी आवासीय इकाइयों से लेकर बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों तक व्यापक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

एयर कंडीशनिंग के किसी भी अन्य रूप की तरह एफसीयू से शोर आउटपुट, यूनिट के डिजाइन और उसके आसपास की निर्माण सामग्री पर निर्भर करता है। कुछ एफसीयू शोर स्तर को NR25 या जितना कम प्रदान करते हैं। एचटीएमएल एनसी25]

एफसीयू से आउटपुट को इकाई में प्रवेश करने वाली हवा के तापमान और इकाई से निकलने वाली हवा के तापमान के साथ-साथ इकाई के माध्यम से ले जाने वाली हवा की मात्रा को देखकर स्थापित किया जा सकता है। यह एक सरल कथन है, और समझदार ताप अनुपात और हवा की विशिष्ट ताप क्षमता, दोनों पर आगे पढ़ा जा सकता है। थर्मल प्रदर्शन पर प्रभाव

डिज़ाइन और संचालन
फैन कॉइल यूनिट उत्पादों की एक श्रृंखला को कवर करती है और इसका मतलब विभिन्न देशों और क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं, विनिर्देशकों और इंस्टॉलरों के लिए अलग-अलग चीजें होंगी, खासकर उत्पाद के आकार और आउटपुट क्षमता के संबंध में।

फैन कॉइल यूनिट मुख्य रूप से दो मुख्य प्रकारों में आती है: ब्लो थ्रू और ड्रॉ थ्रू। जैसा कि नाम से पता चलता है, पहले प्रकार में पंखे हीट एक्सचेंजर के पीछे लगाए जाते हैं, और दूसरे प्रकार में पंखे कॉइल के सामने इस तरह लगाए जाते हैं कि वे इसके माध्यम से हवा खींचते हैं। ड्रा थ्रू इकाइयों को थर्मल रूप से बेहतर माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर वे हीट एक्सचेंजर का बेहतर उपयोग करते हैं। हालाँकि, वे अधिक महंगे हैं, क्योंकि उन्हें पंखों को पकड़ने के लिए चेसिस की आवश्यकता होती है, जबकि ब्लो-थ्रू इकाई में आम तौर पर एक कुंडल से सीधे बोल्ट किए गए प्रशंसकों का एक सेट होता है।

पंखे का कुंडल इकाई उस कमरे या क्षेत्र में छिपी या उजागर हो सकती है जहां वह काम करती है।

एक खुली पंखे की कुंडल इकाई को दीवार पर लगाया जा सकता है, फ्रीस्टैंडिंग या छत पर लगाया जा सकता है, और इसमें आम तौर पर पंखे की कुंडल इकाई की सुरक्षा और छुपाने के लिए एक उपयुक्त घेरा शामिल होगा, जिसमें रिटर्न एयर ग्रिल (वास्तुकला) और आपूर्ति वायु विसारक (ऊष्मप्रवैगिकी)थर्मोडायनामिक्स) सेट होंगे। हवा वितरित करने के लिए घेरा.

एक छिपी हुई पंखे का तार इकाई आम तौर पर एक सुलभ छत शून्य या सेवा क्षेत्र के भीतर स्थापित की जाएगी। रिटर्न एयर ग्रिल और सप्लाई एयर डिफ्यूज़र, आमतौर पर छत में फ्लश सेट किया जाता है, पंखे की कुंडल इकाई से और वहां से डक्ट किया जाएगा और इस प्रकार छत के लेआउट और/या भीतर विभाजन लेआउट के अनुरूप ग्रिल्स का पता लगाने के लिए काफी लचीलेपन की अनुमति मिलती है। एक स्थान। वापसी वाली हवा को डक्ट न किया जाना और छत के रिक्त स्थान को वापसी वायु प्लेनम के रूप में उपयोग करना काफी आम है।

कुंडल एक केंद्रीय संयंत्र से गर्म या ठंडा पानी प्राप्त करता है, और गर्मी हस्तांतरण के माध्यम से हवा से गर्मी निकालता है या उसमें गर्मी जोड़ता है। परंपरागत रूप से पंखे का तार इकाइयों में अपना आंतरिक थर्मोस्टेट हो सकता है, या रिमोट थर्मोस्टेट के साथ संचालित करने के लिए तार लगाया जा सकता है। हालाँकि, और जैसा कि निर्माण प्रबंधन प्रणाली  (बीईएमएस) वाली अधिकांश आधुनिक इमारतों में आम है, पंखे का तार इकाई का नियंत्रण एक स्थानीय डिजिटल नियंत्रक या आउटस्टेशन (संबंधित कमरे के तापमान सेंसर और नियंत्रण वाल्व एक्चुएटर्स के साथ) से जुड़ा होगा। एक संचार नेटवर्क के माध्यम से बीईएमएस, और इसलिए एक केंद्रीय बिंदु से समायोज्य और नियंत्रणीय, जैसे पर्यवेक्षक हेड एंड कंप्यूटर।

किसी स्थान को कंडीशन करने के लिए फैन कॉइल इकाइयां एक कॉइल के माध्यम से गर्म या ठंडे पानी का संचार करती हैं। इकाई को गर्म या ठंडा पानी एक केंद्रीय संयंत्र, या यांत्रिक कमरे से मिलता है जिसमें केंद्रीय भवन के बंद-लूप से गर्मी निकालने के लिए उपकरण होते हैं। उपयोग किए जाने वाले उपकरण में गर्मी को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें जैसे चिलर या शीतलन टॉवर  और इमारत के पानी में गर्मी जोड़ने के लिए  बायलर  या वाणिज्यिक जल तापन जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।

हाइड्रोनिक पंखे का तार इकाइयों को आम तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: दो-पाइप पंखे का तार इकाइयाँ या चार-पाइप पंखे का तार इकाइयाँ। दो-पाइप पंखे का तार इकाइयों में एक आपूर्ति और एक रिटर्न पाइप होता है। आपूर्ति पाइप वर्ष के समय के आधार पर इकाई को ठंडा या गर्म पानी की आपूर्ति करता है। चार-पाइप फैन कॉइल इकाइयों में दो आपूर्ति पाइप और दो रिटर्न पाइप होते हैं। यह किसी भी समय गर्म या ठंडे पानी को इकाई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। चूँकि किसी इमारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक ही समय में गर्म करना और ठंडा करना अक्सर आवश्यक होता है, आंतरिक गर्मी के नुकसान या गर्मी के लाभ में अंतर के कारण, चार-पाइप पंखे का तार इकाई का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

फैन कॉइल इकाइयों को विभिन्न टोपोलॉजी डिज़ाइनों का उपयोग करके पाइपिंग नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि डायरेक्ट रिटर्न, रिवर्स रिटर्न, या श्रृंखला डिकौपल्ड। ASHRAE हैंडबुक 2008 सिस्टम और उपकरण, अध्याय 12 देखें।

चयनित ठंडे पानी के तापमान और स्थान की सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर, यह संभावना है कि शीतलन कुंडल प्रवेश करने वाली वायु धारा को निरार्द्रीकृत कर देगा, और इस प्रक्रिया के उपोत्पाद के रूप में, यह कभी-कभी संघनन उत्पन्न करेगा जिसे ले जाने की आवश्यकता होगी बहाने के लिए। पंखे का तार इकाईइस उद्देश्य के लिए नाली कनेक्शन के साथ एक विशेष रूप से डिजाइन की गई ड्रिप ट्रे शामिल होगी। कई फैन कॉइल इकाइयों से कंडेनसेट को निकालने का सबसे सरल साधन एक उपयुक्त बिंदु तक गिरने के लिए बिछाए गए पाइपवर्क का नेटवर्क होगा। वैकल्पिक रूप से एक कंडेनसेट पंप को नियोजित किया जा सकता है जहां ऐसे गुरुत्वाकर्षण पाइपवर्क के लिए जगह सीमित है।

पंखे का तार इकाई के भीतर पंखे की मोटरें इकाई के वांछित हीटिंग और कूलिंग आउटपुट को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न निर्माता मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग एसी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, पंखे की मोटर को आपूर्ति की जाने वाली बिजली को नियंत्रित करने के लिए नल को समायोजित करते हैं। यह समायोजन आम तौर पर भवन निर्माण के कमीशनिंग चरण के दौरान किया जाता है और इकाई के जीवनकाल के लिए तय रहता है।

वैकल्पिक रूप से, कुछ निर्माता वाइंडिंग में स्पीड टैप के साथ कस्टम-वाउंड परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर (पीएससी) मोटर्स का उपयोग करते हैं। ये नल पंखे की कुंडल इकाई के विशिष्ट डिज़ाइन के लिए वांछित गति स्तरों पर सेट किए गए हैं। स्थानीय नियंत्रण को सक्षम करने के लिए, कमरे में रहने वालों के लिए एक सरल गति चयनकर्ता स्विच (ऑफ-हाई-मीडियम-लो) प्रदान किया जाता है। यह स्विच अक्सर रूम थर्मोस्टेट में एकीकृत होता है और इसे डिजिटल रूम थर्मोस्टेट द्वारा मैन्युअल रूप से सेट या स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

स्वचालित पंखे की गति और तापमान नियंत्रण के लिए, बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कार्यरत हैं। इन इकाइयों में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पंखा मोटरें आमतौर पर एसी शेडेड पोल या परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर होती हैं। हाल की प्रगति में इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन के साथ ब्रशलेस डीसी डिज़ाइन का उपयोग शामिल है। एसिंक्रोनस 3-स्पीड मोटर से सुसज्जित इकाइयों की तुलना में, ब्रशलेस मोटर का उपयोग करने वाली फैन कॉइल इकाइयां बिजली की खपत को 70% तक कम कर सकती हैं।

डक्टेड स्प्लिट एयर कंडीशनिंग इकाइयों से जुड़ी फैन कॉइल इकाइयां ठंडे पानी के बजाय कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट का उपयोग करती हैं और चिलर के बजाय एक बड़ी कंडेनसर इकाई से जुड़ी होती हैं। इन्हें तरल शीतलन |लिक्विड-कूल्ड कंडेनसर इकाइयों से भी जोड़ा जा सकता है जो कूलिंग टावरों का उपयोग करके कंडेनसर को ठंडा करने के लिए एक मध्यवर्ती शीतलक का उपयोग करते हैं।

डीसी/ईसी मोटर चालित इकाइयाँ
इन मोटरों को कभी-कभी डीसी यंत्र  कहा जाता है, कभी-कभी ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है और कभी-कभी ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर|ईसी/डीसी मोटर कहा जाता है। DC का मतलब एकदिश धारा है और EC का मतलब  इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्यूटेटेड मोटर  है।

डीसी मोटर फैन कॉइल यूनिट के भीतर प्रशंसकों की गति को मोटर/एस में 0-10 वोल्ट इनपुट 'सिग्नल' के माध्यम से नियंत्रित करने की अनुमति देती है, एसी फैन कॉइल से जुड़े ट्रांसफार्मर और स्पीड स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। 2.5 वोल्ट के सिग्नल वोल्टेज तक (जो अलग-अलग पंखे/मोटर निर्माताओं के साथ भिन्न हो सकता है) पंखा बंद स्थिति में होगा लेकिन जैसे-जैसे सिग्नल वोल्टेज बढ़ेगा, पंखे की गति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि सिग्नल अधिकतम तक न पहुंच जाए। 10 वोल्ट का वोल्टेज. फैन कॉइल आम तौर पर लगभग 4 वोल्ट और 7.5 वोल्ट के बीच काम करेंगे क्योंकि 4 वोल्ट से नीचे हवा की मात्रा अप्रभावी होती है और 7.5 वोल्ट से ऊपर फैन कॉइल अधिकांश व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत शोर होने की संभावना है।

0-10 वोल्ट सिग्नल वोल्टेज को एक साधारण पोटेंशियोमीटर के माध्यम से सेट किया जा सकता है और प्रत्येक फैन कॉइल यूनिट पर टर्मिनल नियंत्रक द्वारा 0-10 वोल्ट सिग्नल वोल्टेज को पंखे की मोटरों तक पहुंचाया जा सकता है। पहला बहुत सरल और सस्ता है लेकिन बाद वाला विभिन्न बाहरी स्थितियों/प्रभावों के आधार पर पंखे की गति को लगातार बदलने का अवसर खोलता है। ये स्थितियाँ/मानदंड या तो हीटिंग या कूलिंग, अधिभोग स्तर, विंडो स्विच, समय घड़ियाँ या इकाई, बिल्डिंग ऑटोमेशन या दोनों से किसी भी अन्य इनपुट के लिए 'वास्तविक समय' की मांग हो सकते हैं।

अपनी स्पष्ट सापेक्ष जटिलता के बावजूद, इन डीसी फैन कॉइल इकाइयों के अधिक लोकप्रिय होने का कारण कुछ साल पहले के उनके एसी मोटर चालित समकक्षों की तुलना में उनका बेहतर ऊर्जा दक्षता स्तर है। सीधी अदला-बदली, एसी से डीसी, बिजली की खपत को 50% तक कम कर देगी, लेकिन मांग और अधिभोग पर निर्भर पंखे की गति नियंत्रण लागू करने से बचत 80% तक हो सकती है। दुनिया के उन क्षेत्रों में जहां फैन कॉइल्स (जैसे यूके) के लिए कानूनी रूप से लागू ऊर्जा दक्षता आवश्यकताएं हैं, डीसी फैन कॉइल इकाइयां तेजी से एकमात्र विकल्प बन रही हैं।

उपयोग के क्षेत्र
ऊंची इमारतों में, पंखे के कॉइल को लंबवत रूप से खड़ा किया जा सकता है, जो फर्श से फर्श तक एक के ऊपर एक स्थित होते हैं और सभी एक ही पाइपिंग लूप द्वारा आपस में जुड़े होते हैं।

फैन कॉइल इकाइयाँ बड़े आवासीय और हल्के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में हाइड्रोनिक चिलर बॉयलर के लिए एक उत्कृष्ट वितरण तंत्र हैं। इन अनुप्रयोगों में पंखे का तार इकाइयां बाथरूम की छत में लगाई जाती हैं और इसका उपयोग असीमित आराम क्षेत्र प्रदान करने के लिए किया जा सकता है - ऊर्जा बचाने के लिए संरचना के अप्रयुक्त क्षेत्रों को बंद करने की क्षमता के साथ।

स्थापना
ऊंचे-ऊंचे आवासीय निर्माण में, आम तौर पर प्रत्येक पंखे का तार इकाई को ठोस  स्लैब में एक आयताकार थ्रू-पेनेट्रेशन की आवश्यकता होती है जिसके शीर्ष पर वह बैठता है। आमतौर पर, एबीएस, स्टील या तांबे से बने 2 या 4 पाइप होते हैं जो फर्श से गुजरते हैं। पाइपों को आम तौर पर प्रशीतन इन्सुलेशन के साथ इन्सुलेट किया जाता है, जैसे सभी पाइपों पर एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन/पॉलीविनाइल क्लोराइड (एबी/पीवीसी) लचीला फोम (रूबेटेक्स या आर्मफ्लेक्स ब्रांड), या कम से कम ठंडे पानी की लाइनों पर संघनन को बनने से रोकने के लिए।

यूनिट वेंटीलेटर
यूनिट वेंटिलेटर एक पंखे का तार इकाई है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कक्षाओं, होटलों, अपार्टमेंटों और कॉन्डोमिनियम अनुप्रयोगों में किया जाता है। एक यूनिट वेंटिलेटर एक दीवार पर लगा या छत पर लटका हुआ कैबिनेट हो सकता है, और इसे कॉइल में बाहरी हवा को उड़ाने के लिए एक पंखे (मैकेनिकल) का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार यह जिस स्थान की सेवा कर रहा है उसे कंडीशनिंग और हवादार बनाता है।

यूरोपीय बाज़ार
फैन कॉइल 2-पाइप-इकाइयों के एक चौथाई और 4-पाइप-इकाइयों के तीन चौथाई से बना है, और सबसे अधिक बिकने वाले उत्पाद आवरण (35%), बिना आवरण (28%), कैसेट (18%) और हैं। डक्टेड (16%)। क्षेत्र के अनुसार बाज़ार को 2010 में इस प्रकार विभाजित किया गया था:

यह भी देखें

 * थर्मल इन्सुलेशन
 * एचवीएसी
 * निर्माण
 * स्फूर्तिदायक
 * आग को रोकने वाला