केबल प्रविष्टि प्रणाली

केबल एंट्री सिस्टम का उपयोग विद्युत केबल, विद्युत नाली  या वायवीय और हाइड्रोलिक होसेस को एनक्लोजर (इलेक्ट्रिकल) में स्विच करने के लिए किया जाता है। स्विच कैबिनेट, इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर, कंट्रोल पैनल और मशीन या बड़े भारी उपकरण में। भारी शुल्क वाले वाहन,  पटरी पर चलने वाली छोटी गाड़ी  और जहाज। संभावित आवश्यकताएं आईपी कोड हो सकती हैं या एकीकृत तनाव राहत। इसे उच्च पैकिंग घनत्व और स्प्लिट केबल एंट्री सिस्टम के साथ मानक केबल (विद्युत कनेक्टर के बिना) रूट करने के लिए एंट्री सिस्टम के बीच अंतर किया जा रहा है, जो विद्युत समाप्ति  | प्री-टर्मिनेटेड केबल (कनेक्टर्स के साथ) या पूर्ण  केबल का उपयोग  के रूटिंग को सक्षम करता है।

कनेक्टर के बिना केबल के लिए केबल एंट्री सिस्टम
मशीन, पैनल या बाड़े की दीवारों, केबल ग्रंथियों, केबल ग्रोमेट | सेल्फ-सीलिंग ग्रोमेट्स या ग्रंथि प्लेटों के माध्यम से मानक केबलों और अन्य विद्युत, वायवीय या हाइड्रोलिक लाइनों के मार्ग के लिए केबलों को पारित करने के लिए आवश्यक कट-आउट को सील करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह एक बाड़े या मशीन के अंदर गंदगी, धूल या तरल पदार्थ से बचाता है। केबल ग्रंथियां और स्वयं-सीलिंग ग्रोमेट आमतौर पर एकल या कुछ केबलों में प्रवेश करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एक ग्रंथि प्लेट का उपयोग करके, विभिन्न व्यास वाले कई केबलों को रूट किया जा सकता है। प्रकार के आधार पर, बहुत उच्च केबल घनत्व या IP कोड | IP66/IP68 तक (IEC 60529 के अनुसार) सुरक्षा वर्ग प्राप्त किया जा सकता है।

यहां तक ​​कि स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण वातावरण वाले उद्योगों के लिए (उदाहरण के लिए, खाद्य उद्योग, फार्मास्युटिकल उद्योग) झिल्ली-आधारित केबल प्रविष्टि प्लेटें स्वच्छ स्टेनलेस स्टील केबल ग्रंथियों के विकल्प के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं। इन केबल एंट्री प्लेटों को विशेष रूप से चिकनी सतह की विशेषता है, बिना गंदगी इकट्ठा करने वाले अवशेष (ईएचईडीजी अनुपालन स्वच्छ डिजाइन) और एक एफडीए (यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) अनुपालन सामग्री।

कनेक्टर्स के साथ केबलों के लिए स्प्लिट केबल एंट्री सिस्टम
रूटिंग केबल्स के लिए जो पहले से ही इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के साथ इकट्ठे हुए हैं, स्प्लिट केबल एंट्री सिस्टम विकसित किए गए हैं। इन प्रणालियों की विभाज्यता दो लाभ प्रदान करती है। प्री-टर्मिनेटेड केबल पर वारंटी बनी रहती है क्योंकि केबल में प्रवेश करने के बाद कनेक्टर्स को फिर से काटना और सोल्डर नहीं करना पड़ता है। अन्य लाभ यह है कि असेंबली बाद में की जा सकती है क्योंकि विभाजित केबल प्रविष्टियां आमतौर पर मौजूदा लाइनों के आसपास बनाई जाती हैं। अधिकांश स्प्लिट केबल प्रविष्टियों में प्लास्टिक या कभी-कभी स्टेनलेस स्टील (जैसे खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है) और एक या कई स्प्लिट सीलिंग ग्रोमेट्स से बना एक स्प्लिट हार्ड फ्रेम होता है, जो आमतौर पर elastomer से बना होता है। केबल व्यास से मेल खाने वाला ग्रोमेट केबल के चारों ओर रखा जाता है और केबल एंट्री फ्रेम के अंदर तय किया जाता है। इस प्रकार केबलों (कुछ मामलों में EN 62444 के अनुसार) के साथ-साथ IP Code|IP66/IP68 तक की प्रवेश सुरक्षा के लिए तनाव से राहत की अनुमति देता है।

फ़्रेम आकार और मानक
केबल प्रविष्टियां विभिन्न आकारों में पेश की जाती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश विद्युत कनेक्टर्स  (10-पिन, 16-पिन, 24-पिन) के लिए कट-आउट आयामों और ड्रिलिंग टेम्प्लेट पर आधारित होती हैं। राउंड केबल एंट्री प्लेट्स आमतौर पर आईएसओ मीट्रिक पेंच धागा (M16 - M63) में निर्मित होती हैं।

चूंकि कई अलग-अलग अनुप्रयोगों में केबल एंट्री सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसलिए मानकों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है जैसे उदा। IP कोड|IP रेटिंग (EN 60529 के अनुसार), UL (सुरक्षा संगठन), जर्मेनिक लॉयड|DNV-GL लिस्टिंग (समुद्री अनुप्रयोगों के लिए), राष्ट्रीय या यूरोपीय रेलवे मानकों या ATEX निर्देश जो संभावित विस्फोटक वातावरण में उपयोग को सक्षम करते हैं।



इतिहास
50 के दशक से, मशीनों और बिजली के बाड़े को भारी-शुल्क वाले औद्योगिक कनेक्टर्स का उपयोग करके अधिक से अधिक तार दिया गया था, लेकिन लागत के बढ़ते दबाव ने इंजीनियरों को और अधिक देखने के लिए मजबूर किया। लागत प्रभावी समाधान और गलत वायरिंग के जोखिम को कम करने के लिए। 90 के दशक में भारी शुल्क वाले औद्योगिक कनेक्टर्स और केबल ग्रंथियों के विकल्प के रूप में केबल एंट्री सिस्टम विकसित किए गए हैं।