ज़ेल्वेगर ऑफ-पीक

ज़ेल्वेगर एक विद्युत का स्विच उपकरण का ब्रांड नाम है, जिसे तरंग नियंत्रण गृहीता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अनत्युच्च इलेक्ट्रिकल भार जैसे जल तापक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, इन भारों को दिवस के परमऊर्जा उपयोग समय पर संवृत कर दिया जाता है और दिवस के समय परम ऊर्जा उपयोग समय के बाद उन्हें चालू करना, इसलिए इसे 'अनत्युच्च' नियंत्रण कहा जाता है। यह वाहक धारा संकेतन का एक उदाहरण है। उच्च वोल्टता संचरण ग्रिड से जुड़े विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणों (विद्युत उत्पादन प्राधिकरणों से अलग) के स्वामित्व वाले विद्युत् उत्पादन गृहों पर तरंग नियंत्रण संकेत उत्पन्न होते है और समस्वरित किए गए एलसी परिपथ (समस्वरण कुंडली - संधारित्र) वाले युग्मन सेल के माध्यम से 11kV, 22kV, 33kV और 66kV पर मध्यम वोल्टता संचरण ग्रिड में अन्तःक्षेप किया जाता है। युग्मन सेल तरंग नियंत्रण आवृत्ति को 50 हर्ट्ज (हर्ट्ज) मुख्य तार आवृत्ति पर अध्यारोपित करने में सक्षम बनाता है, जो 415 वी 3 चरण विद्युत वितरण लाइन में विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण के औद्योगिक और घरेलू ग्राहकों को ऊर्जा प्रदान करता है। वितरण प्रणाली से जुड़े अन्य उपकरणों के साथ समस्याओं से बचने के लिए ; अर्थात औद्योगिक मशीनरी और घरेलू उपकरण, तरंग आवृत्ति को तीसरे संनादी और उसके गुणकों से प्रतिसंतुलन करने के लिए चुना जाता है, सामान्यतः 167 हर्ट्ज से प्रारम्भ होते है और इसमें 217, 317, 425, 750, 1050, 1650 सम्मिलित होते हैं। आवृत्ति का विकल्प इस पर निर्भर करता है। भार का घनत्व जिसमें तरंग आवृत्ति को अन्तःक्षेप किया जाना है और वितरण की लंबाई

अनत्युच्च दरें प्रारम्भ होने पर विद्युत् उत्पादन गृह मुख्य संचरण लाइनों पर संचारित होते हैं (प्रायः रात्रि 10 बजे के निकट)। इस तरंग रव को ज़ेल्वेगर द्वारा उठाया जाता है, जो यादृच्छिक विलम्ब के बाद उष्ण जल करने के यंत्र को चालू करते है। रव प्रायः अन्य उपकरणों, विशेष रूप से श्रव्य प्रवर्धकों और स्टीरियो द्वारा उठाया जाता है और रव अन्य विद्युत उपकरणों के साथ समस्या उत्पन्न कर सकते है। यह विशेष रूप से कम गति से चलने वाले पंखे से सुनाई देता है। यहां तक ​​कि कुछ टेलीफोन लाइनें भी रव उठा सकती हैं। रव विशेष रूप से कुछ प्रतिदीप्त प्रकाश प्रणालियों, साथ ही ईएलवी और एलईडी प्रकाश से धृष्ट कर सकते है।

नवीन विद्युत मीटर इस तकनीक को मीटर में सम्मिलित करते हैं। उपयोग का समय मीटर आधे घंटे के भीतर धारा टैरिफ पर विद्युत आवेशित करता है, जिससे ग्राहकों को रात्रि के समय बर्तन धोनेवाला, पूल पंप और वस्त्र सुखाने वाले उपकरणों को चलाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

प्रभाव
विलंब रात्रि में विद्युत् उत्पादन गृहों में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता होती है, परन्तु उन्हें चलते रहना चाहिए क्योंकि उन्हें संवृत होने में कई दिवस लग जाते हैं। अनत्युच्च दरों का उपयोग ग्राहकों को इस अधिशेष क्षमता का उपयोग करने और परम खपत की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है। यह नवीन विद्युत् उत्पादन गृहों के निर्माण की आवश्यकता में विलम्ब करके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके अल्पमूल्य विद्युत का उत्पादन कर सकते है। ज़ेल्वेगर में यादृच्छिक समय के विलम्ब का अर्थ है कि जब सभी उष्ण जल की व्यवस्था एक ही समय में चालू हो जाती है तो विद्युत् उत्पादन गृहों की भारी खपत नहीं होती है; बल्कि, भार अधिक समय अवधि में विस्तारित है।

ऑस्ट्रेलिया में इतिहास
मूल रूप से समय-घड़ियों का उपयोग किया जाता था; यद्यपि, वे सरलता से यथार्थ समय खो सकते हैं और दिवस के समय को बचाना के लिए सरलता से समायोजित नहीं होते हैं। न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में काउंटी परिषदों के समामेलन से पहले, एनएसडब्ल्यू में काउंटी परिषदें और क्वींसलैंड विद्युत बोर्ड ज़ेल्वेगर के मुख्य ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक थे। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल दक्षिण पूर्व के पहले ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों में से एक था

ज़ेल्वेगर्स को पहली बार 1953 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वे आधुनिक संनादी विक्षोभ मानकों के अनुरूप नहीं थे। दूसरी पीढ़ी को 1970 के दशक में प्रस्तुत किया गया था और यह अधिक विश्वसनीय थी। विभिन्न प्रकार के उपकरण अभी भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में देखे जा सकते हैं।

सिडनी के कम से कम कुछ भागों में तरंग की आवृत्ति 1042 हर्ट्ज है। संकेत में सामान्यतः कुछ सेकंड के कई विस्फोट और संवृत होने के बाद 50 सेकंड तक की अवधि होती है। यह मात्र चयनित उपकरणों को प्रभावित करने के लिए कोडित है। घटनाएँ बहुत बार-बार होती हैं, कभी-कभी पूरे दिवस में एक घंटे में कई बार, न मात्र शाम और सुबह अनत्युच्च समय में।

एक प्रकार के ज़ेल्वेगर मीटर का रेडियोधर्मी संकट
ज़ेल्वेगर ZE22/3 में कम संकट वाले रेडियोधर्मी पदार्थ होते है, और इसे मात्र अधिकृत लोगों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए क्योंकि कांच नलिका के टूटने से रेडियोधर्मी पदार्थ जारी होने से संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। युक्ति में कथित रूप से ट्रिटियम और रेडियम युक्त ' दीप्ति नलिका' होती है।

न्यूजीलैंड उपकरण
सिल्वरडेल के निकट प्राचीन विद्युत् यांत्रिक ज़ेल्वेगर तरंग संयंत्र से कुछ प्रतिरूप जुड़े हुए हैं। इनमें से कई ज़ेल्वेगर संयंत्र अभी भी न्यूज़ीलैंड में उपयोग में हैं। उपयोग की गई आवृत्ति 1050 हर्ट्ज है, जो 50 हर्ट्ज मुख्य तार पर आरोपित है। ठोस अवस्था ज़ेल्वेगर उपकरण का भी उपयोग किया जाता है, जो इन प्राचीन ज़ेल्वेगर संयंत्रों के जैसे 11 केवी मुख्य तार के अतिरिक्त स्पष्ट रुप से 22 केवी या 33 केवी सब संचरण मुख्य तार में अन्तःक्षेप कर सकते है।