आरमर्ड केबल

विद्युत बिजली वितरण में, कवचयुक्त केबल (आरमर्ड केबल) सामान्यतः इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल होता है, जो कि मुख्य बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया एक टिकाऊ बिजली की केबल है। यह कई कवचयुक्त विद्युत केबलों (जिसमें 11 केवी (KV) केबल और 33 केवी (KV) केबल शामिल है) में से एक है, और भूमिगत प्रबन्ध, बिजली तंत्र और केबल वाहिनीयन में पायी जाती है।

एल्यूमीनियम का उपयोग कवचन के लिए भी किया जा सकता है, और प्रारम्भिक रूप से लोहा का उपयोग किया जाता था। पनडुब्बी संचार केबलों पर भी कवच भी लगाया जाता है।

निर्माण
एक इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल के विशिष्ट निर्माण को निम्नानुसार खंडित की जा सकता है।


 * चालक: यह सहज तनावपूर्ण तांबे का बना होता है (केबलों को, सुनम्यता की डिग्री को इंगित करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग 2 में ब्रिटिश मानक बीएस एन 60228: 2005 द्वारा कठोर तनावपूर्ण तांबे के चालको को संदर्भित किया जाता है। )
 * पृथक्कर्ण: अनुप्रस्थ-सहलग्‍न पॉलिएथिलीन (एक्सएलपीई) का उपयोग कई बिजली केबलों में किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छा जल प्रतिरोध और उत्कृष्ट विद्युत गुण होते हैं। केबलों में पृथक्कर्ण यह सुनिश्चित करता है कि चालक और अन्य धातु पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं।
 * बिस्तर: पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) शय्या का उपयोग केबल की आंतरिक और बाहरी परतों के बीच एक सुरक्षात्मक सीमा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * कवच: इस्पाती तार कवच यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात केबल उच्च तनावों का सामना कर सकती है, सीधे भूनिक्षिप्त किया जा सकता है और बाहरी या भूमिगत परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। कवच सामान्यतः पृथ्वी से जुड़ा होता है और कभी-कभी केबल द्वारा संचय किए गए उपकरणों के लिए संरक्षी चालक परिपथ (भूगामी तार) के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
 * आवरण: एक काला पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) आवरण केबल के सभी घटकों को एक साथ रखता है और बाहरी तनावों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल का पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) संस्करण, ऊपर वर्णित है, जो ब्रिटिश मानक बीएस 5467 और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग मानक IEC 60502 दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे एसडब्ल्यूए बीएस 5467 (SWA BS 5467) केबल के रूप में जाना जाता है और इसकी वोल्टेज अनुमतांक 600/1000 वोल्ट (V) है। इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल को सामान्यतः मुख्य केबल, कवचयुक्त केबल (आरमर्ड केबल), बिजली की केबल और बुकलेट कवचयुक्त केबल (आरमर्ड केबल) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हालाँकि, पावर केबल नाम 6381Y, NYCY, NYY-J और 6491X केबल सहित केबलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है।

एल्यूमीनियम तार कवचयुक्त केबल (आरमर्ड केबल)
इस्पाती तार कवच का उपयोग केवल केबल के बहुक्रोडी संस्करणों पर किया जाता है। एक बहुक्रोडी केबल, जहां कई अलग -अलग क्रोड होते हैं। जब केबल में केवल एक क्रोड होता है, तो इस्पाती तार के बजाय एल्यूमीनियम तार के कवच (AWA) का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमीनियम के अचुम्बकीय है। एकल क्रोड केबल में विद्युत प्रवाह द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह इस्पात के तार में विद्युत प्रवाह को प्रेरित करेगा, जिससे अधितापन हो सकता है।

अर्थिंग के लिए कवच का उपयोग
केबल द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने के साधन के रूप में कवच का उपयोग (तकनीकी रूप से चालक संरक्षी परिपथ (सीपीसी) के रूप में जाना जाता है) विद्युत स्थापना उद्योग के भीतर बहस का मामला है। कभी -कभी केबल के भीतर एक अतिरिक्त क्रोड को चालक संरक्षी परिपथ (सीपीसी) के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइन और न्यूट्रल के लिए दो क्रोड केबल का उपयोग करने के बजाय और चालक संरक्षी परिपथ (सीपीसी) के रूप में कवचन, एक तीन कोर केबल का उपयोग किया जाता है) या एक बाहरी भूगामी तार चालक संरक्षी परिपथ (सीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए केबल के साथ तार चलाया जाता है। प्राथमिक प्रयोजन, कोर की तुलना में कवचन की सापेक्ष चालकता हैं (जो केबल के आकार में वृद्धि पर कम हो जाती है) और विश्वसनीयता के मुद्दे हैं। प्रामाणिक स्रोतों के आधुनिक अनुच्छेद ने अभ्यास के विस्तार से विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि, अधिकांश स्थितियों के लिए, कवचन यूके (UK) अधिनियम के तहत चालक संरक्षी परिपथ (सीपीसी) के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है।

एसडब्ल्यूए बीएस (SWA BS) 6724 केबल
इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल का निर्माण इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। जब पावर केबल को किसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, कम धुआं शून्य हलोजन (एलएसजेडएच) समकक्ष, जिसे एसडब्ल्यूए बीएस (SWA BS) 6724 केबल कहा जाता है, का उपयोग किया जाना चाहिए। 1987 में लंदन में किंग्स क्रॉस फायर के दौरान जहरीली गैस और धुएं में साँस लेने के कारण कई मौतें हुईं। इसके बाद सभी लंदन भूमिगत केबलों पर कम धुआं शून्य हलोजन (एलएसजेडएच) के आवरण का उपयोग करना अनिवार्य हो गया। परिणामस्वरूप, कम धुआं शून्य हलोजन (एलएसजेडएच) केबल को अब अत्यधिक आबादी वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुशंसित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आग के संपर्क में आने पर हलोजन के निराविषी स्तर और निम्न स्तर के धुएं का उत्सर्जन करते हैं। इस्पाती तार कवचयुक्त (आरमर्ड) (एसडब्ल्यूए) केबल BS 6724 में - जो ब्रिटिश मानक BS 6724 की आवश्यकताओं को पूरा करता है - कम धुआं शून्य हलोजन (एलएसजेडएच) शय्या और एक काला कम धुआं शून्य हलोजन (एलएसजेडएच) आवरण है।

दूरसंचार में उपयोग करें
मछली पकड़ने के जहाजों और वन्यजीवों द्वारा क्षति से बचाने के लिए पनडुब्बी संचार केबल के लिए कवच केबल का उपयोग किया जाता है। टेलीग्राफ ले जाने वाले शुरुआती केबलों में लोहे के तार के कवच का उपयोग किया, लेकिन बाद में इसे इस्पात में बदल दिया गया। इनमें से पहली सबमरीन टेलीग्राफ कंपनी द्वारा 1851 में बिछाई गई इंग्लिश चैनल पर एक केबल थी। कई टेलीग्राफ और टेलीफोन केबले जल्द ही कई क्रोड के साथ आई। आधुनिक केबल तांबे के क्रोड के बजाय तंतु-अक्षिक केबल हैं। 1988 में पहली ट्रान्साटलांटिक तंतु-अक्षिक केबल टीएटी-8 (TAT-8) थी।

यह भी देखें

 * बिजली की केबल
 * बिजली के तार