तापन, संवातन, वातानुकूलन



 हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग  ( HVAC)  एक संलग्न स्थान में हवा की शुद्धता ,तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिसमे से एक  हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग  ( HVAC) है। इसका लक्ष्य  थर्मल कम्फर्ट (थर्मल आराम) और स्वीकार्य  इनडोर एयर क्वालिटी (घर के अंदर वायु गुणवत्ता ) प्रदान करना है। एचवीएसी ( HVAC)  सिस्टम डिज़ाइन थर्मोडायनामिक्स  (ऊष्मागतिकी), द्रव यांत्रिकी और हीट ट्रांसफर ( गर्मी हस्तांतरण) के सिद्धांतों के आधार पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग  का एक उप -समूह है।  प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) को कभी-कभी एचवीएसी (HVAC) & R या एचवीएसीआर (HVACR) के रूप में क्षेत्र के संक्षिप्त नाम में जोड़ा जाता है, जैसा कि  (HACR)  में किया जाता है (जैसा कि एचएसीआर-रेटेड सर्किट ब्रेकर के पदनाम में होता है)।

आवासीय संरचना में भी एचवीएसी (HVAC) का मुख्य योगदान है जैसे कि एकल परिवार के घर, अपार्टमेंट इमारतें, होटल और वरिष्ठ रहने की सुविधा, गगनचुंबी इमारतें और अस्पतालों जैसे बड़े औद्योगिक और कार्यालय भवनों के लिए बाहर से ताजी हवा का उपयोग करने के लिए एचवीएसी (HVAC) का उपयोग किया जाता है।इसके साथ ही मध्यम, कार, ​​ट्रेन, हवाई जहाज और पनडुब्बियों जैसे वाहन और समुद्री वातावरण में, जहां सुरक्षित और स्वस्थ भवन स्थितियों को तापमान और आर्द्रता के संबंध में विनियमित किया जाता है, बाहर से ताजी हवा का उपयोग किया जाता है।

वेंटिलेटिंग या वेंटिलेशन (एचवीएसी( HVAC) में वी(V)) उच्च इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किसी भी स्थान पर हवा का आदान -प्रदान या हवा को बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें तापमान नियंत्रण, ऑक्सीजन की पुनरावृत्ति, और नमी, गंध, धुएं, धूम्रपान, गर्मी, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें को हटाना शामिल है। वेंटिलेशन अप्रिय गंध और अत्यधिक नमी को हटा देता है, आंतरिक भवन हवा को प्रसारित करता रहता है, और आंतरिक हवा के ठहराव को रोकता है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को यांत्रिक/मजबूर और प्राकृतिक प्रकारों में विभाजित किया गया है।[2]

अवलोकन
विशेष रूप से उचित स्थापना, संचालन और रखरखाव की आवश्यकता के साथ लागत के भीतर थर्मल आराम और स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता प्रदान करना हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के ये तीनो कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं। एचवीएस (HVAC) सिस्टम का उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वातावरणों में किया जा सकता है। एचवीएसी (HVAC) सिस्टम वेंटिलेशन प्रदान कर सकते हैं, और रिक्त स्थान के बीच दबाव संबंध बनाए रख सकते हैं। वायु वितरण और रिक्त स्थान से वायु को हटाने के साधनों को कक्ष वायु वितरण के रूप में जाना जाता है।

व्यक्तिगत प्रणाली
आधुनिक इमारतों में, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, और कंट्रोल सिस्टम (नियंत्रण प्रणाली) इन कार्यों को एक या अधिक एचवीएसी (HVAC) सिस्टम में एकीकृत किया गया है। बहुत छोटी इमारतों के लिए ठेकेदार आम तौर पर, आवश्यक प्रणाली की क्षमता और और उसके लिए किस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है, उसका अनुमान लगाते हैं और फिर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए वे उचित सर्द और आवश्यक विभिन्न घटकों का चयन करते हैं। बड़ी इमारतों के लिए, बिल्डिंग सर्विस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, या बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स एचवीएसी (HVAC) सिस्टम का विश्लेषण, डिजाइन और निर्दिष्ट करते हैं। विशेष यांत्रिक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता उसके बाद सिस्टम को गढ़ते हैं, स्थापित करते हैं और कमीशन करते हैं।आम तौर पर इमारतों के सभी आकारों के लिए प्रतिष्ठानों के निर्माण परमिट और कोड-अनुपालन निरीक्षण ये सभी आवश्यक हैं।

जिला नेटवर्क
यद्यपि, एचवीएसी (HVAC) को अलग-अलग इमारतों या अन्य संलग्न स्थानों (जैसे नोराड के भूमिगत मुख्यालय) में निष्पादित किया जाता है, इसमें शामिल उपकरण जैसे एक बड़े जिला हीटिंग (डीएच) या जिला कूलिंग (डीसी) नेटवर्क, या एक संयुक्त डीएचसी नेटवर्क का कुछ मामलों में विस्तार हो रहा है। ऐसे मामलों में, संचालन और रखरखाव के पहलुओं को सरल बनाया जाता है और, खपत की जाने वाली ऊर्जा के बिल के लिए मीटरिंग आवश्यक हो जाती है,और कुछ मामलों में बड़ी प्रणाली में जो ऊर्जा वापस आ जाती है उसका उपयोग एक निश्चित समय में एक इमारत एयर कंडीशनिंग के लिए ठंडे पानी का उपयोग कर सकती है, और जो गर्म पानी वह लौटाता है उसका उपयोग दूसरे भवन में हीटिंग के लिए या डीएचसी नेटवर्क के समग्र ताप-बंदरगाह के लिए किया जा सकता है। (संभवतः ऊर्जा के साथ जोड़ा गया ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया तापमान)

एचवीएसी (HVAC) को एक बड़े नेटवर्क पर स्थापित करने जैसेअक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने, सौर गर्मी का उपयोग करने के लिए  सर्दी की ठंड    फ्री कूलिंग के लिए  झीलों या सीवॉटर  के कुछ स्थानों पर कूलिंग क्षमता (शीतलन क्षमता),  और मौसमी थर्मल एनर्जी स्टोरेज (मौसमी तापीय ऊर्जा भंडारण) के सक्षम कार्य से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलती है जो अक्सर अलग-अलग भवनों के लिए संभव नहीं है। सिस्टम के लिए उपयोग किए जा सकने वाले प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके  जिनका उपयोग एचवीएसी (HVAC) प्रणालियों के लिए भी किया जा सकता है, यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा अंतर बना सकता है और विभिन्न उपयोग करने के ज्ञान का विस्तार करने में मदद कर सकता है।

इतिहास
एचवीएसी  निकोले लावोव,   माइकल फैराडे ,   रोला सी। कारपेंटर ,   विलिस कैरियर ,   एडविन रुड ,   रूबेन ट्रैन ,   जेम्स जोले ,   जेम्स ,   जेम्स ,   जेम्स जोले ,   जेम्स ,   सादी कार्नोट , और कई अन्य

इस समय सीमा के भीतर कई आविष्कार पहले कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम की शुरुआत से पहले थे, जिसे 1902 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए अल्फ्रेड वोल्फ (कूपर, 2003) द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जबकि उसी वर्ष विलिस कैरियर ने सैकेट्स-विल्हेम्स प्रिंटिंग कंपनी को एसी यूनिट प्रक्रिया के साथ सुसज्जित किया था। 1899 में कॉइन कॉलेज (Coyne College) एचवीएसी (HVAC) प्रशिक्षण की पेशकश करने वाला पहला स्कूल था

औद्योगिक क्रांति के साथ एचवीएसी (HVAC) सिस्टम के घटकों का आविष्कार भी हाथ से चला गया, और उच्च दक्षता, सिस्टम नियंत्रण, आधुनिकीकरण के नए- नए तरीके, लगातार दुनिया भर में कंपनियों और आविष्कारकों द्वारा पेश किए जा रहे हैं।

हीटिंग
हीटर ऐसे उपकरण हैं जिनका उद्देश्य इमारत के लिए गर्मी (यानी ऊष्मा) उत्पन्न करना है। यह सेंट्रल हीटिंग (केंद्रीय हीटिंग) के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली में एक केंद्रीय स्थान में पानी, भाप, या हवा को गर्म करने के लिए बॉयलर, भट्टी या हीट पंप होता है। जैसे कि एक घर, या एक बड़ी इमारत में मैकेनिकल रूम (यांत्रिक कमरा)। गर्मी को संवहन,चालन, या विकिरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। स्पेस हीटर का उपयोग एकल कमरों (सिंगल रूम) को गर्म करने के लिए किया जाता है और यह केवल एक इकाई से मिलकर बनता है। (इसमें केवल एक यूनिट होती है।)

पीढ़ी
तीन प्रकार के ईंधन के लिए हीटर मौजूद हैं, जिनमें ठोस ईंधन, तरल,और  गैसें शामिल हैं। एक अन्य प्रकार का ऊष्मा स्रोत बिजली है, जो सामान्य रूप से उच्च प्रतिरोध तार से बने रिबन को गर्म करता है (निक्रोम देखें)। इस सिद्धांत का उपयोग बेसबोर्ड हीटर और पोर्टेबल हीटर के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर को अक्सर गर्मी पंप सिस्टम (ताप पंप प्रणालियों) के लिए बैकअप या पूरक गर्मी के रूप में उपयोग किया जाता है।

गर्मी पंप ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में लोकप्रियता हासिल की हीट पंप  विभिन्न स्रोत, से गर्मी निकाल सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण की हवा, किसी इमारत से निकलने वाली हवा या जमीन से। हीट पंप संरचना के बाहर से हवा में गर्मी को स्थानांतरित करते हैं। प्रारंभ में, हीट पंप एचवीएसी सिस्टम का उपयोग केवल मध्यम जलवायु में किया गया था, लेकिन कम तापमान के संचालन में सुधार और अधिक कुशल घरों के कारण लोड में सुधार के साथ, वे कूलर जलवायु में लोकप्रियता में वृद्धि कर रहे हैं, वे एक इंटीरियर को ठंडा करके रिवर्स में भी काम कर सकते हैं।

पानी/भाप
गर्म पानी या भाप के मामले में, गर्मी को कमरों में ले जाने के लिए पाइपिंग का उपयोग किया जाता है। अधिकांश आधुनिक गर्म पानी के बॉयलर हीटिंग सिस्टम में एक सर्कुलेटर (परिसंचरण) होता है, जो एक पंप है, जो वितरण प्रणाली के माध्यम से गर्म पानी को स्थानांतरित करने के लिए होता है ( पुराने ग्रेविटी-फीड सिस्टम (गुरुत्वाकर्षण-आधारित सिस्टम) के विपरीत)। गर्मी को रेडिएटर्स, गर्म पानी के कॉइल (हाइड्रो-एयर), या अन्य हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके आसपास की हवा में स्थानांतरित किया जा सकता है। रेडिएटर्स को दीवारों पर लगाया जा सकता है या फर्श की गर्मी का उत्पादन करने के लिए फर्श के भीतर स्थापित किया जा सकता है।

गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में पानी का उपयोग हाइड्रोनिक्स के रूप में जाना जाता है। गर्म पानी नहाने और धुलाई के लिए गर्म पानी की आपूर्ति करने के लिए एक सहायक हीट एक्सचेंजर की आपूर्ति भी कर सकता है।

हवा
वार्म एयर सिस्टम (गर्म हवा प्रणाली) आपूर्ति के डक्टवर्क सिस्टम के माध्यम से गर्म हवा को वितरित करते हैं और धातु या शीसे रेशा (फाइबरग्लास) नलिकाओं के माध्यम से हवा लौटाते हैं। कई सिस्टम एयर कंडीशनिंग के लिए एक बाष्पीकरणकर्ता कॉइल द्वारा ठंडी हवा को वितरित करने के लिए एक ही नलिकाओं का उपयोग करते हैं। धूल और पराग कणों को हटाने के लिए हवा की आपूर्ति को आमतौर पर वायु फिल्टर के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है

खतरे
इनडोर हीटिंग की एक विधि के रूप में भट्टियों, अंतरिक्ष हीटरों और बॉयलर के उपयोग के परिणामस्वरूप अपूर्ण दहन हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ,  फॉर्मेल्डिहाइड , वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अन्य दहन उपोत्पाद का उत्सर्जन हो सकता है। जब अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है तब अपूर्ण दहन होता है; इनपुट ईंधन वह ईंधन हैं जिनमें विभिन्न संदूषक होते हैं और आउटपुट हानिकारक बायप्रोडक्ट (उपोत्पाद ) होते हैं, सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साथ एक बेस्वाद और गंधहीन गैस है।

उचित वेंटिलेशन के बिना, कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 पीपीएम (0.1%) की सांद्रता में घातक हो सकता है। हालांकि, कई सौ पीपीएम पर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोज़र सिरदर्द, थकान, मतली और उल्टी को भी प्रेरित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बांधता है, जिससे कार्बोक्सहेमोग्लोबिन बनता है, जिससे ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोज़र से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य चिंताएं इसके कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोबेहेवियरल प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सख्त होना) का कारण बन सकता है और दिल के दौरे को भी ट्रिगर कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोज़र हाथ के समन्वय, सतर्कता और निरंतर प्रदर्शन को कम करता है। यह समय के भेदभाव को भी प्रभावित कर सकता है

वेंटिलेशन
वेंटिलेशन तापमान को नियंत्रित करने या नमी, गंध, धुएं, गर्मी, धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, या कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी संयोजन को हटाने और ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए किसी भी स्थान पर हवा को बदलने की प्रक्रिया है। वेंटिलेशन अक्सर भवन के इनडोर स्थान के लिए बाहरी हवा के जानबूझकर वितरण को संदर्भित करता है। यह इमारतों में स्वीकार्य इनडोर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। एक इमारत को हवादार करने के तरीकों को (यांत्रिक) मैकेनिकल /मजबूर और  प्राकृतिक  प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

यांत्रिक या मजबूर
यांत्रिक या मजबूर, वेंटिलेशन एक एयर हैंडलर (AHU) द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका उपयोग इनडोर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अधिक आर्द्रता, गंध,और दूषित पदार्थों को अक्सर बाहरी हवा के साथ कमजोर पड़ने या प्रतिस्थापन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, आर्द्र जलवायु में वेंटिलेशन हवा से अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

रसोई और बाथरूम में आमतौर पर गंध कभी -कभी आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक निकास होते हैं। ऐसी प्रणालियों के डिजाइन के कारकों में प्रवाह दर (जो कि प्रशंसक गति और निकास वेंट आकार का एक कार्य है) और शोर स्तर शामिल हैं। डायरेक्ट ड्राइव प्रशंसक कई अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हैं और रखरखाव की जरूरतों को कम कर सकते हैं।

गर्मियों में, सीलिंग प्रशंसकों (पंखे ) और टेबल/फ्लोर के प्रशंसक (फर्श के पंखे) रहने वालों की त्वचा पर पसीने की वाष्पीकरण को बढ़ाकर कथित तापमान को कम करने के उद्देश्य से एक कमरे के भीतर हवा प्रसारित करते हैं। सीलिंग फैन का उपयोग सर्दियों में एक कमरे को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह गर्म हवा में वृद्धि करता है, जो छत से फर्श तक गर्म स्तरीकृत हवा को प्रसारित करता है।

निष्क्रिय
यह खंड चिमनी से जुड़ा हुआ है जो प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रशंसकों या अन्य यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किए बिना बाहरी हवा के साथ एक इमारत का वेंटिलेशन करता है। जब रिक्त स्थान छोटे होते हैं और वास्तुकला परमिट होते हैं तब यह ऑपरेशनल विंडो, लूवर, या ट्रिकल वेंट के माध्यम से हो सकता है। ASHRAE ने प्राकृतिक वेंटिलेशन को खुली खिड़कियों, दरवाजों, ग्रिल्स, और अन्य नियोजित बिल्डिंग लिफाफे पैठ के माध्यम से हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित करता है,और प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से उत्पादित दबाव अंतर से संचालित करता है।

अधिक जटिल योजनाओं में, गर्म हवा को उच्च इमारत के उद्घाटन को बाहर निकालने और बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है (  स्टैक प्रभाव ), जिससे हवा के बाहर ठंडी कम इमारत के उद्घाटन में खींची जाती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन योजनाएं बहुत कम ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन आराम सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। गर्म या आर्द्र जलवायु में, प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से केवल थर्मल आराम को बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है।   एयर कंडीशनिंग  सिस्टम का उपयोग किया जाता है, या तो बैकअप या सप्लीमेंट्स के रूप में। एयर-साइड  इकोनॉमाइज़र भी कंडीशन स्पेस के लिए एयर के बाहर का उपयोग करते हैं, लेकिन उचित होने पर कूल आउटडोर हवा को पेश करने और वितरित करने के लिए प्रशंसकों, नलिकाओं, डैम्पर्स और कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके ऐसा करें।

प्राकृतिक वेंटिलेशन का एक महत्वपूर्ण घटक वायु परिवर्तन की दर या वायु परिवर्तन प्रति घंटे है: अंतरिक्ष की मात्रा से विभाजित वेंटिलेशन की प्रति घंटा दर। उदाहरण के लिए, प्रति घंटे छह वायु परिवर्तनों का अर्थ है, नई हवा की मात्रा, अंतरिक्ष की मात्रा के बराबर, हर दस मिनट में जोड़ा जाता है। मानव आराम के लिए, प्रति घंटे कम से कम चार हवाई परिवर्तन विशिष्ट हैं, हालांकि गोदामों में केवल दो हो सकते हैं। एक उच्च वायु परिवर्तन दर असहज हो सकती है,  पवन सुरंग  के समान है जिसमें प्रति घंटे हजारों परिवर्तन हैं। उच्चतम वायु परिवर्तन दर भीड़ भरे स्थानों, बार, नाइट क्लब, वाणिज्यिक रसोई के लिए लगभग 30 से 50 हवाई परिवर्तन प्रति घंटे के लिए हैं

कमरे के बाहर के संबंध में कमरे का दबाव या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।सकारात्मक दबाव तब होता है जब थकावट की तुलना में अधिक हवा की आपूर्ति की जा रही है, और बाहरी दूषित पदार्थों की घुसपैठ को कम करने के लिए आम है

एयरबोर्न रोग
दरवाजे और खिड़कियां खोलने से प्राकृतिक वेंटिलेशन एक अच्छा तरीका है,जो महंगे और रखरखाव-आवश्यक यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में हवाई संक्रमण के जोखिम को बहुत कम कर देता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सस्ता होता है। ऊंची छत और बड़ी खिड़कियों वाले पुराने जमाने के नैदानिक क्षेत्र सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वेंटिलेशन की लागत बहुत कम होती है और यह रखरखाव मुक्त है, विशेष रूप से सीमित-संसाधन सेटिंग्स और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए अनुकूल है। जहां टीबी और संस्थागत टीबी ट्रांसमिशन (संचरण) सबसे अधिक है,उन सेटिंग्स में जहां श्वसन अलगाव मुश्किल है वहाँ हवा के छूत के जोखिम को कम करने के लिए खिड़कियों और दरवाजों को खोला जाना चाहिए। प्राकृतिक वायुसंचार तपेदिक,सामान्य सर्दी, इन्फ्लूएंजा, मेनिन्जाइटिस या कोविड -19 (COVID-19) जैसी हवाई बीमारियों के प्रसार को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

एयर कंडीशनिंग
एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, या एक स्टैंडअलोन एयर कंडीशनर, एक इमारत के सभी हिस्से के लिए कूलिंग और आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है। वातानुकूलित इमारतों में अक्सर खिड़कियों को सील कर दिया जाता है, क्योंकि खुली खिड़कियां निरंतर इनडोर वायु स्थितियों को बनाए रखने के लिए सिस्टम के खिलाफ काम करेंगी। बाहर, ताजी हवा को आम तौर पर एक वेंट द्वारा सिस्टम में एक मिक्स एयर चैंबर में अंतरिक्ष वापसी हवा के साथ मिश्रण करने के लिए के लिए खींचा जाता है, फिर मिश्रण हवा एक इनडोर या आउटडोर हीट एक्सचेंजर सेक्शन में प्रवेश करती है जहां हवा को ठंडा किया जाना है, फिर सकारात्मक हवा के दबाव को बनाने वाले अंतरिक्ष में निर्देशित किया जाना चाहिए। ताजी हवा से बनी वापसी हवा का प्रतिशत आमतौर पर इस वेंट के उद्घाटन को समायोजित करके हेरफेर किया जा सकता है। विशिष्ट ताजा हवा का सेवन कुल आपूर्ति हवा का लगभग 10% है

गर्मी को हटाने के माध्यम से एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रदान किया जाता है। गर्मी को विकिरण, संवहन,या चालन के माध्यम से हटाया जा सकता है। हीट ट्रांसफर माध्यम एक प्रशीतन प्रणाली है, जैसे कि पानी, हवा, बर्फ और रसायनों को रेफ्रिजरेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक रेफ्रिजरेंट को या तो एक हीट पंप सिस्टम में नियोजित किया जाता है जिसमें एक कंप्रेसर का उपयोग थर्मोडायनामिक  प्रशीतन चक्र(रेफ्रिजरेशन चक्र) को चलाने के लिए किया जाता है, या एक मुक्त शीतलन प्रणाली में जो एक शांत सर्द कूल रेफ्रिजरेंट (आमतौर पर पानी या ग्लाइकोल मिश्रण) को प्रसारित करने के लिए पंपों का उपयोग करता है। गर्मी को दूर करके एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन प्रदान किया जाता है। विकिरण, संवहन या चालन के माध्यम से गर्मी को हटाया जा सकता है। गर्मी हस्तांतरण माध्यम एक प्रशीतन प्रणाली है, जैसे पानी, हवा, बर्फ और रसायनों को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। एक रेफ्रिजरेंट या तो एक हीट पंप सिस्टम में नियोजित होता है जिसमें एक कंप्रेसर का उपयोग थर्मोडायनामिक रेफ्रिजरेशन चक्र को चलाने के लिए किया जाता है, या एक फ्री कूलिंग सिस्टम में होता है जो एक कूल रेफ्रिजरेंट (आमतौर पर पानी या एक ग्लाइकोल मिक्स) को प्रसारित करने के लिए पंपों का उपयोग करता है।

प्रशीतन चक्र
प्रशीतन चक्र ठंडा करने के लिए चार आवश्यक तत्वों का उपयोग करता है, जो कंप्रेसर, कंडेनसर, मीटरिंग डिवाइस और बाष्पीकरणकर्ता हैं।
 * एक कंप्रेसर के इनलेट पर, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम दबाव, कम तापमान और गैसीय स्थिति में है।  कंप्रेसर  उच्च दबाव और उच्च तापमान तक रेफ्रिजरेंट गैस को पंप करता है।
 * वहां से यह एक हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है (कभी -कभी  कंडेनसिंग कॉइल  या कंडेनसर कहा जाता है) जहां यह गर्मी को बाहर की ओर फेंक देता है, ठंडा करता है, और इसके तरल में संघनित होता है।
 * एक  विस्तार वाल्व  (जिसे पैमाइश डिवाइस भी कहा जाता है) सर्द (रेफ्रिजरेंट) तरल को उचित दर पर प्रवाह करने के लिए नियंत्रित करता है।
 * तरल रेफ्रिजरेंट को एक अन्य हीट एक्सचेंजर में वापस कर दिया जाता है, जहां यह वाष्पित  होता है, इसलिए हीट एक्सचेंजर को अक्सर  वाष्पीकरण का कॉइल  या बाष्पीकरणकर्ता कहा जाता है। जैसा ही तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पित होता है, यह अंदर की हवा से ऊष्मा को अवशोषित करता है और फिर कंप्रेसर में लौटता है,और यह इस चक्र को दोहराता है। इस प्रक्रिया में, ऊष्मा घर के अंदर से अवशोषित हो जाती है और बाहर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इमारत को ठंडा किया जाता है।

परिवर्तनशील जलवायु में, सिस्टम में रिवर्सिंग वाल्व शामिल हो सकते हैं जो सर्दियों में गर्म करने के लिए गर्मियों में ठंडा करने के लिए उपयोग होता है। सर्द (रेफ्रिजरेंट) के प्रवाह को उलटने से, हीट पंप प्रशीतन चक्र को ठंडा से गर्म या गर्म से ठंडा में बदल देता है। यह एक ही हार्डवेयर के साथ उपकरण के एक टुकड़े द्वारा गर्म और ठंडा करने की सुविधा देता है।

मुक्त शीतलन
फ्री कूलिंग सिस्टम में बहुत अधिक क्षमता हो सकती है,और इसे कभी -कभी मौसमी थर्मल एनर्जी स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है ताकि सर्दियों की ठंड का उपयोग ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग के लिए किया जा सके। सामान्य भंडारण माध्यम गहरे (aquifers) जलभृत या एक प्राकृतिक भूमिगत चट्टान है, जिन्हें छोटे-व्यास, गर्मी-एक्सचेंजर-सुसज्जित बोरहोल के क्लस्टर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। छोटे स्टॉरेज वाले कुछ सिस्टम हाइब्रिड (संकर) हैं, जो शीतलन के मौसम की शुरुआत में मुफ्त शीतलन का उपयोग करती हैं,और बाद में भंडारण से आने वाले संचलन को ठंडा करने के लिए एक ऊष्मा पंप का उपयोग करती हैं। जब सिस्टम कूलिंग में होता है (चार्जिंग के विपरीत) मोड के रूप में, जिससे तापमान धीरे-धीरे कूलिंग के मौसम में बढ़ जाता है हीट पंप को हीट सिंक से जोड़ा जाता है क्योंकि हीट सिंक स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग सीजन के दौरान तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

कुछ प्रणालियों में एक "अर्थशास्त्री मोड" शामिल होता है, जिसे कभी-कभी "फ्री-कूलिंग मोड" कहा जाता है। बचत करते समय, नियंत्रण प्रणाली बाहरी हवा के स्पंज को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) खोल देगी और वापसी वायु स्पंज को बंद (पूरी तरह या आंशिक रूप से) कर देगी। इससे सिस्टम को ताजी, बाहरी हवा की आपूर्ति की जाएगी। जब बाहरी हवा मांग की गई ठंडी हवा की तुलना में ठंडी होती है, तो यह शीतलन की यांत्रिक आपूर्ति (आमतौर पर ठंडा पानी या प्रत्यक्ष विस्तार "डीएक्स" इकाई) का उपयोग किए बिना मांग को पूरा करने की अनुमति देगा, इस प्रकार ऊर्जा की बचत होगी। नियंत्रण प्रणाली बाहरी हवा बनाम वापसी हवा के तापमान की तुलना कर सकती है, या यह हवा की एन्थैल्पी (enthalpy) की तुलना कर सकती है, जैसा कि अक्सर जलवायु में किया जाता है जहां आर्द्रता एक मुद्दा अधिक है। दोनों ही मामलों में, सिस्टम के अर्थशास्त्री मोड में प्रवेश करने के लिए बाहरी हवा वापसी हवा से कम ऊर्जावान होनी चाहिए।

पैकेज्ड विज़-ए-विज़ स्प्लिट सिस्टम
एक संयुक्त आउटडोर कंडेनसर/वाष्पीकरण इकाई के साथ केंद्रीय, ऑल-एयर एयर-कंडीशनिंग सिस्टम (या पैकेज सिस्टम) अक्सर उत्तरी अमेरिकी निवासों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन रेट्रोफिट( retrofit) करना मुश्किल है (एक इमारत में स्थापित नहीं किया गया था जो डिज़ाइन नहीं किया गया था।इसे प्राप्त करने के लिए) क्योंकि भारी वायु नलिकाओं की आवश्यकता होती है। (इन स्थितियों में मिनिसप्लिट डक्टलेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है।) उत्तरी अमेरिका के बाहर, पैक किए गए सिस्टम का उपयोग केवल सीमित अनुप्रयोगों में किया जाता है जिसमें बड़े इनडोर स्थान जैसे स्टेडियम, थिएटर या प्रदर्शनी हॉल शामिल होते हैं।

पैक किए गए सिस्टम का एक विकल्प स्प्लिट सिस्टम में अलग-अलग इनडोर और आउटडोर कॉइल का उपयोग करना है।दुनिया भर में स्प्लिट सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है और उत्तरी अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर में स्प्लिट सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, स्प्लिट सिस्टम सबसे अधिक बार आवासीय अनुप्रयोगों में देखे जाते हैं, लेकिन वे छोटे वाणिज्यिक भवनों में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। जहां डक्टवर्क संभव नहीं है या जहां अंतरिक्ष कंडीशनिंग दक्षता प्रमुख चिंता का विषय है वहां स्प्लिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है डक्टलेस एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लाभों में easy installation, कोई डक्टवर्क का उपयोग नहीं करना,अधिक जोनल नियंत्रण, नियंत्रण का लचीलापन और शांत संचालन शामिल हैं अंतरिक्ष कंडीशनिंग में, वाहिनी का नुकसान ऊर्जा की खपत का 30% हो सकती है मिनीसप्लिट्स के उपयोग से अंतरिक्ष कंडीशनिंग में ऊर्जा बचत हो सकती है क्योंकि डक्टिंग से जुड़े कोई नुकसान नहीं हैं।

स्प्लिट सिस्टम के साथ, बाष्पीकरणकर्ता कॉइल बाहरी इकाई से सीधे हवा को डक्ट करने के बजाय एक इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग का उपयोग करके रिमोट कंडेनसर यूनिट से जुड़ा होता है। दिशात्मक वेंट के साथ इनडोर इकाइयां दीवारों पर चढ़ती हैं, छत से निलंबित होती हैं, या छत में फिट होती हैं। अन्य इनडोर इकाइयां सीलिंग कैविटी के अंदर माउंट होती हैं ताकि डक्ट की छोटी लंबाई इनडोर यूनिट से कमरे के चारों ओर वेंट या डिफ्यूज़र तक हवा को संभाल सके।

स्प्लिट सिस्टम अधिक कुशल होते हैं और पदचिह्न आमतौर पर पैकेज सिस्टम की तुलना में छोटा होता है। दूसरी ओर,पैकेज सिस्टम में स्प्लिट सिस्टम की तुलना में थोड़ा कम इनडोर शोर स्तर होता है क्योंकि फैन मोटर बाहर स्थित है।

डीह्यूमिडिफिकेशन
एक एयर कंडीशनिंग प्रणाली में dehumidification (वायु सुखाने) बाष्पीकरणकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।चूंकि बाष्पीकरणकर्ता ओस प्वाइंट (ओस बिंदु) के नीचे के तापमान पर संचालित होता है, इसलिए हवा मे नमी वाष्पीकरण कॉइल ट्यूब पर संघनित होती है। यह नमी एक पैन में बाष्पीकरणकर्ता के तल पर एकत्र की जाती है और एक केंद्रीय नाली या बाहर जमीन पर पाइपिंग करके हटा दी जाती है।

डीह्यूमिडिफायर एक एयर-कंडीशनर जैसा उपकरण है जो एक कमरे या भवन की आर्द्रता को नियंत्रित करता है।यह अक्सर उन तहखानों में नियोजित किया जाता है जिनमें उनके कम तापमान (और नम फर्श और दीवारों के लिए प्रवृत्ति) के कारण उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। खाद्य रिटेलिंग प्रतिष्ठानों में, बड़े खुले चिलर कैबिनेट आंतरिक हवा को निरार्द्रीकरण करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।इसके विपरीत, एक ह्यूमिडिफायर एक इमारत की आर्द्रता को बढ़ाता है।

रखरखाव
सभी आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यहां तक ​​कि छोटी विंडो पैकेज इकाइयाँ, आंतरिक एयर फिल्टर से लैस हैं। ये आम तौर पर एक हल्के धुंध जैसी सामग्री के होते हैं, और इसे शर्तों के वारंट के रूप में बदल दिया जाना चाहिए या धोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्च धूल वाले वातावरण में एक इमारत, या प्यारे पालतू जानवरों का एक घर इन इमारतों में फिल्टर को अधिक बार बदलने की आवश्यकता होगी।  आवश्यकतानुसार इन फ़िल्टर को बदलने में विफलता के परिणामस्वरूप गर्मी कम ताप विनिमय दर में योगदान देगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ ऊर्जा, छोटा उपकरण जीवन और उच्च ऊर्जा बिल होंगे; कम वायु प्रवाह के परिणामस्वरूप आइस्ड-ओवर वाष्पीकरण कॉइल हो सकते हैं, जो पूरी तरह से एयरफ्लो को रोक सकता है। इसके अतिरिक्त, बहुत गंदे या प्लग किए गए फिल्टर हीटिंग चक्र के दौरान ओवरहीटिंग का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम को नुकसान हो सकता है या आग भी लग सकती है।

क्योंकि एक एयर कंडीशनर इनडोर कॉइल और आउटडोर कॉइल के बीच ऊष्मा ले जाता है, इसलिए दोनों को साफ रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि, वाष्पीकरण कॉइल में एयर फिल्टर को बदलने के अलावा, कंडेनसर कॉइल को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। कंडेनसर को साफ रखने में विफलता अंततः कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि कंडेनसर कॉइल इनडोर हीट (जैसा कि बाष्पीकरणकर्ता द्वारा उठाया गया था) और कंप्रेसर को चलाने वाले इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न गर्मी दोनों को डिस्चार्ज करने के लिए जिम्मेदार है।

ऊर्जा दक्षता
एचवीएसी (HVAC) इमारतों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्योंकि भवन क्षेत्र वैश्विक (global) ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिशत उपभोग करता है 1980 के दशक के बाद से, एचवीएसी (HVAC) उपकरण के निर्माता उन प्रणालियों को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह मूल रूप से बढ़ती ऊर्जा लागतों से प्रेरित था, और हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता में वृद्धि से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, एचवीएसी (HVAC) सिस्टम दक्षता में सुधार भी अधिभोगी स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, अमेरिका में, EPA ने पिछले कुछ वर्षों में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। एचवीएसी सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरीके हैं

हीटिंग ऊर्जा
अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए जल तापन अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में जल तापन एक मानक था। आज, मजबूर एयर सिस्टम एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुना हो सकता है और अधिक लोकप्रिय हैं।

मजबूर वायु प्रणालियों के कुछ लाभ, जो अब चर्चों, स्कूलों और उच्च-अंत निवासों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, एक दोष स्थापना लागत है, जो पारंपरिक एचवीएसी सिस्टम की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है।अतीत में, इमारतों को गर्म करने के लिए जल तापन अधिक कुशल था और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक था। आज, मजबूर एयर सिस्टम एयर कंडीशनिंग के लिए दोगुना हो सकता है और अधिक लोकप्रिय हैं।
 * बेहतर एयर कंडीशनिंग प्रभाव
 * 15-20% तक की ऊर्जा बचत
 * यहां तक कि कंडीशनिंग

एक कमी स्थापना लागत एक कमी है, जो पारंपरिक एचवीएसी सिस्टम की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है।

ज़ोनेड हीटिंग (zoned heating) को शुरू करके केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में ऊर्जा दक्षता में और भी अधिक सुधार किया जा सकता है। यह गैर-केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के समान गर्मी के अधिक दानेदार अनुप्रयोग की अनुमति देता है। जोन कई थर्मोस्टैट्स ( thermostats) द्वारा नियंत्रित होते हैं। वाटर हीटिंग सिस्टम में थर्मोस्टैट्स ज़ोन वाल्व को नियंत्रित करते हैं, और जबरन वायु प्रणालियों में वे ज़ोन स्पंज को नियंत्रित करते हैं, जो कि चुनिंदा रूप से हवा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। इस मामले में, उचित तापमान बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमान हर समय इकाई में भवन को आपूर्ति की जाने वाली ताप ऊर्जा की मांग की गणना करके भवन के ताप को नियंत्रित करने का एक और तरीका है। पूर्वानुमान, हर बार यूनिट में इमारत को आपूर्ति की जानी चाहिए, जिसे हीटिंग ऊर्जा की मांग की गणना करके बिल्डिंग हीटिंग को नियंत्रित करने का एक और तरीका है।

ग्राउंड सोर्स हीट पंप
ग्राउंड सोर्स, या जियोथर्मल, हीट पंप साधारण हीट पंप के समान होते हैं, लेकिन गर्मी को बाहरी हवा में या उससे स्थानांतरित करने के बजाय, वे हीटिंग और एयर कंडीशनिंग प्रदान करने के लिए के स्थिर, यहां तक कि पृथ्वी के तापमान पर भरोसा करते हैं। कई क्षेत्र चरम सीमाओं तक मौसमी तापमान का अनुभव करते हैं, जिसके लिए इमारतों को गर्म या ठंडा करने के लिए बड़ी क्षमता वाले हीटिंग और शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक पारंपरिक हीट पंप सिस्टम मोंटाना के -57 डिग्री सेल्सियस (-70 डिग्री फ़ारेनहाइट) कम तापमान में एक इमारत को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक ताप पंप सिस्टम या कैलिफोर्निया के डेथ वैली में यूएस-57 डिग्री सेल्सियस (134 डिग्री फारेनहाइट) में दर्ज किए गए उच्चतम तापमान में एक इमारत को ठंडा करता है, 1913 में अंदर और बाहर हवा के तापमान के बीच अत्यधिक अंतर के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि, पृथ्वी की सतह से एक मीटर नीचे, जमीन अपेक्षाकृत स्थिर तापमान पर रहती है। अपेक्षाकृत मध्यम तापमान पृथ्वी के इस बड़े स्रोत का उपयोग करते हुए, हीटिंग या कूलिंग सिस्टम की क्षमता को अक्सर काफी कम किया जा सकता है। हालांकि जमीन का तापमान अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है, भूमिगत 1.8 मीटर (6 फीट) पर, तापमान आमतौर पर केवल 7 से 24 डिग्री सेल्सियस (45 से 75 डिग्री फारेनहाइट) के बीच होता है।

सौर एयर कंडीशनिंग
Photovoltaic सौर पैनल एयर कंडीशनिंग की परिचालन लागत को संभावित रूप से कम करने के लिए एक नया तरीका प्रदान करते हैं। पारंपरिक एयर कंडीशनर वैकल्पिक करंट का उपयोग करके चलते हैं, और इसलिए, किसी भी प्रत्यक्ष-वर्तमान सौर ऊर्जा को इन इकाइयों के साथ संगत होने के लिए उलटा होना चाहिए। नई चर-गति डीसी-मोटर इकाइयां (New variable-speed DC-motor units) सौर ऊर्जा को अधिक आसानी से चलाने की अनुमति देती हैं क्योंकि यह रूपांतरण अनावश्यक है,और चूंकि मोटर्स आपूर्ति की गई सौर ऊर्जा में भिन्नता से जुड़े वोल्टेज उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशील हैं (उदाहरण के लिए, क्लाउड कवर के कारण)

वेंटिलेशन एनर्जी रिकवरी
एनर्जी रिकवरी सिस्टम कभी -कभी हीट रिकवरी वेंटिलेशन या  एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन  सिस्टम का उपयोग करते हैं जो हीट एक्सचेंजर या थैलेपी व्हील्स को रोजगार देते हैं। यह घर के अंदर की बासी हवा से बाहर से आने वाली ताजी हवा में ऊर्जा के हस्तांतरण द्वारा किया जाता है।

एयर कंडीशनिंग ऊर्जा
वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्रों का प्रदर्शन थर्मोडायनामिक्स ( thermodynamics) द्वारा सीमित है प्रदर्शन का  गुणांक (सीओपी) (Coefficient of performance COP)  प्रदर्शन को मापता है, लेकिन इस आयाम रहित उपाय को अपनाया नहीं गया है।इसके बजाय, ऊर्जा दक्षता अनुपात ( Energy Efficiency Ratio (EER) ) का उपयोग पारंपरिक रूप से कई एचवीएसी (HVAC) प्रणालियों के प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए किया गया है। EER 35 C बाहरी तापमान पर आधारित ऊर्जा दक्षता अनुपात है। एक विशिष्ट शीतलन मौसम पर एयर कंडीशनिंग उपकरणों के प्रदर्शन का अधिक सटीक रूप से वर्णन करने के लिए, ईईआर ( EER) के एक संशोधित संस्करण, मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात  (SEER), या यूरोप में   ईएसईआर (ESEER) का उपयोग किया जाता है।SEER रेटिंग एक स्थिर 35 °C बाहरी तापमान के बजाय मौसमी तापमान औसत पर आधारित है। वर्तमान उद्योग SEER रेटिंग न्यूनतम14 SEER है इंजीनियरों ने कुछ क्षेत्रों को इंगित किया है जहां मौजूदा हार्डवेयर की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, हवा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशंसक ब्लेड को आमतौर पर शीट धातु से मुहर लगाई जाती है, जो निर्माण की एक किफायती विधि है, लेकिन परिणामस्वरूप वे वायुगतिकीय रूप से कुशल नहीं हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ब्लेड हवा को एक तिहाई से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक विधुत शक्ति (electrical power) को कम कर सकता है T

मांग नियंत्रित रसोई वेंटिलेशन
डिमांड कंट्रोल्ड किचन वेंटिलेशन (DCKV) एक व्यावसायिक रसोई में वास्तविक खाना पकाने के भार के जवाब में रसोई निकास की मात्रा और आपूर्ति हवा को नियंत्रित करने के लिए एक भवन नियंत्रण दृष्टिकोण है। पारंपरिक वाणिज्यिक रसोई वेंटिलेशन सिस्टम खाना पकाने की गतिविधि और DCKV प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की मात्रा से स्वतंत्र 100% प्रशंसक गति से संचालित होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशंसक ऊर्जा और वातानुकूलित वायु बचत प्रदान करते हैं। स्मार्ट सेंसिंग तकनीक को लागू करके, दोनों निकास और आपूर्ति प्रशंसकों को मोटर ऊर्जा बचत के लिए एफिनिटी कानून( affinity laws) को भुनाने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, मेकअप एयर हीटिंग और शीतलन ऊर्जा को कम करना, सुरक्षा बढ़ाना और परिवेशी रसोई के शोर के स्तर को कम करना

वायु निस्पंदन और सफाई
हवा की सफाई और निस्पंदन हवा से कणों, दूषित पदार्थों, वाष्प और गैसों को हटा देता है। फ़िल्टर्ड और साफ की गई हवा का उपयोग हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। हमारे भवन वातावरण की रक्षा करते समय हवा की सफाई और निस्पंदन को ध्यान में रखा जाना चाहिए<ref name="Howard 2003 1-63

स्वच्छ वायु वितरण दर (CADR) स्वच्छ हवा की मात्रा है जो एक एयर क्लीनर एक कमरे या स्थान को स्वच्छ हवा की मात्रा प्रदान करता है। CADR का निर्धारण करते समय, एक स्थान में एयरफ्लो की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, 30 घन मीटर (1,000 घन फीट) प्रति मिनट की प्रवाह दर और 50% की दक्षता के साथ एक वायु क्लीनर में प्रति मिनट 15 घन मीटर (500 घन फीट) का सीएडीआर होता है। जब हमारे इनडोर वातावरण में हवा की बात आती है तो CADR के साथ, निस्पंदन प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कण या फाइबर के आकार, फिल्टर पैकिंग घनत्व और गहराई, और वायु प्रवाह दर पर निर्भर करता है।

उद्योग और मानक
एचवीएसी उद्योग एक विश्वव्यापी उद्यम है, जिसमें संचालन और रखरखाव, सिस्टम डिजाइन और निर्माण, उपकरण निर्माण और बिक्री, शिक्षा और अनुसंधान में भूमिकाएं शामिल हैं। एचवीएसी उद्योग को ऐतिहासिक रूप से एचवीएसी उपकरणों के निर्माताओं द्वारा विनियमित किया गया था, लेकिन HARDI  (हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल),  एशरा  ( ASHRAE), एसएमएसीएनए(SMACNA) , एसीसीए( ACCA) (अमेरिका के एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स), यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड जैसे विनियमन और मानक संगठन। उद्योग का समर्थन करने और उच्च मानकों और उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिकल कोड और एएमसीए की स्थापना की गई है। (यूएल एक सर्वव्यापी एजेंसी के रूप में एचवीएसी उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।)

शीतलन और हीटिंग दोनों के लिए एक अनुमान लगाने में शुरुआती बिंदु बाहरी जलवायु और आंतरिक निर्दिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि, हीट लोड गणना को लेने से पहले, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ताजा हवा की आवश्यकताओं को विस्तार से खोजना आवश्यक है, क्योंकि दबाव एक महत्वपूर्ण विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय
आईएसओ 16813: 2006 मानकीकरण के लिए आईएसओ भवन पर्यावरण मानकों में से एक है। यह पर्यावरण डिजाइन के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह रहने वालों के लिए एक स्वस्थ इनडोर वातावरण प्रदान करने के साथ -साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता के लिए पर्यावरण डिजाइन के निर्माण में शामिल विभिन्न दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। ISO 16813 नए निर्माण और मौजूदा इमारतों के रेट्रोफिट पर लागू होता है

इमारत पर्यावरण डिजाइन मानक का उद्देश्य है
 * डिजाइन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से स्थिरता के मुद्दों से संबंधित बाधाओं को प्रदान करते हैं, निर्माण और संयंत्र जीवन चक्र के साथ डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत से स्वामित्व और परिचालन लागत के साथ विचार किया जाना;
 * इनडोर वायु गुणवत्ता, थर्मल आराम, ध्वनिक आराम, दृश्य आराम, ऊर्जा दक्षता और डिजाइन प्रक्रिया के हर चरण में एचवीएसी सिस्टम नियंत्रण के लिए तर्कसंगत मानदंड के साथ प्रस्तावित डिजाइन का आकलन करें;
 * डिजाइन प्रक्रिया के दौरान डिजाइन के निर्णय और मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, एचवीएसी इंजीनियर आम तौर पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग इंजीनियर्स ( ASHRAE ), EPA यूनिवर्सल (HVAC उपकरणों की स्थापना और सेवा के लिए) के सदस्य हैं, या, स्थानीय रूप से राज्य द्वारा जारी किए गए मुख्य बॉयलर लाइसेंस के रूप में या कुछ न्यायालयों में, शहर में प्रमाणित इंजीनियर के रूप मे। ASHRAE HVAC में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी समाज है। यह क्षेत्रों, अध्यायों और छात्र शाखाओं में आयोजित समाज, क्षेत्र के चिकित्सकों और जनता के लाभ के लिए एचवीएसी ज्ञान और अनुभवों के आदान -प्रदान की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए,  ASHRAE अनुसंधान और इसके कई तकनीकी समितियों के माध्यम से नए ज्ञान के विकास में भाग लेने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। ये समितियां आम तौर पर ASHRAE वार्षिक और शीतकालीन बैठकों में प्रति वर्ष दो बार मिलती हैं। एक लोकप्रिय उत्पाद शो, AHR एक्सपो, प्रत्येक शीतकालीन ASHRAE बैठक के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। सोसाइटी के लगभग 50,000 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया में है।

HVAC डिजाइन के लिए सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मानक ASHRAE डेटा पर आधारित हैं। सबसे लोकप्रिय ASHRAE हैंडबुक के चार खंड फंडामेंटल, रेफ्रिजरेशन, HVAC एप्लिकेशन और HVAC सिस्टम और उपकरण हैं। चार हैंडबुक के वर्तमान संस्करण नीचे दिखाए गए हैं
 * 2020 ASHRAE हैंडबुक- HVAC सिस्टम और उपकरण
 * 2019 ASHRAE हैंडबुक- HVAC एप्लिकेशन
 * 2018 ASHRAE हैंडबुक- रिफ्रिजरेशन
 * 2017 ASHRAE हैंडबुक- फंडामेंटल

ASHRAE हैंडबुक की प्रत्येक मात्रा को हर चार साल में अपडेट किया जाता है। फंडामेंटल हैंडबुक में हीटिंग और कूलिंग गणना शामिल है। डिजाइन पेशेवर को डिजाइन और देखभाल के मानकों के लिए ASHRAE डेटा से परामर्श करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट बिल्डिंग कोड HVAC डिजाइन प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं; हालांकि UMC और IMC जैसे कोड में स्थापना आवश्यकताओं पर बहुत विस्तार शामिल है। अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्रियों में   SMACNA,  ACGIH , और तकनीकी व्यापार पत्रिकाओं केआइटम शामिल हैं।

अमेरिकी डिजाइन मानकों को यूनिफ़ॉर्म मैकेनिकल कोड या अंतर्राष्ट्रीय यांत्रिक कोड में कानून बनाया गया है। कुछ राज्यों, काउंटियों, या शहरों में, इनमें से किसी भी कोड को विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाया और संशोधित किया जा सकता है। इन कोड को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल अधिकारियों ( IAPMO ) या इंटरनेशनल कोड काउंसिल (   ICC ) द्वारा क्रमशः 3-वर्षीय कोड विकास चक्र पर अपडेट और प्रकाशित किया जाता है। आमतौर पर, स्थानीय भवन परमिट विभागों पर निजी और कुछ सार्वजनिक संपत्तियों पर इन मानकों के प्रवर्तन का आरोप लगाया जाता है।

तकनीशियन
एक  एचवीएसी (HVAC ) तकनीशियन  एक  ट्रेडमैन होता है जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन)में माहिर है।अमेरिका में एचवीएसी (HVAC)  तकनीशियन औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जहां अधिकांश एसोसिएट डिग्री कमाते हैं।एचवीएसी तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण में कक्षा के व्याख्यान और व्यावहारिक कार्य शामिल हैं, और इसके बाद एक प्रशिक्षुता का पालन किया जा सकता है, जिसमें हाल ही में स्नातक अस्थायी अवधि के लिए एक पेशेवर एचवीएसी (HVAC) तकनीशियन के साथ काम करता है। ] HVAC Techs जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें एयर कंडीशनिंग, हीट पंप, गैस हीटिंग और वाणिज्यिक प्रशीतन जैसे क्षेत्रों में भी प्रमाणित किया जा सकता है

यूनाइटेड किंगडम
बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स का चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन एक ऐसा निकाय है जो आवश्यक सेवा (सिस्टम आर्किटेक्चर) को कवर करता है जो इमारतों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल, हीटिंग, वेंटिलेटिंग , एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन ) और  प्लंबिंग  उद्योग शामिल हैं। बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर (भवन सेवा इंजीनियर) के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए,शैक्षणिक आवश्यकताएं गणित और विज्ञान में GCSE (A-C) / मानक ग्रेड (1-3) हैं, जो माप, योजना और सिद्धांत में महत्वपूर्ण हैं। नियोक्ता अक्सर इंजीनियरिंग की एक शाखा में  डिग्री चाहते हैं, जैसे कि निर्माण पर्यावरण इंजीनियरिंग , इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। CIBSE का एक पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और इसी तरह इंजीनियरिंग काउंसिल यूके  द्वारा एक चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने के लिए, इंजीनियरों को एक प्रासंगिक इंजीनियरिंग विषय में एक ऑनर्स डिग्री और मास्टर डिग्री भी प्राप्त करनी चाहिए CIBSE  इसके लिए कई गाइड प्रकाशित करता है। UK बाजार के लिए प्रासंगिक HVAC डिजाइन के लिए कई गाइड प्रकाशित करता है, और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग गणराज्य भी। इन गाइडों में विभिन्न अनुशंसित डिजाइन मानदंड और मानक शामिल हैं, जिनमें से कुछ यूके बिल्डिंग नियमों के भीतर उद्धृत किए गए हैं, और इसलिए प्रमुख भवन सेवाओं के कार्यों के लिए एक विधायी आवश्यकता है। मुख्य गाइड हैं:
 * गाइड ए: पर्यावरण डिजाइन
 * गाइड बी: हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन
 * गाइड सी: संदर्भ डेटा
 * गाइड डी: इमारतों में परिवहन प्रणाली
 * गाइड ई: फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग
 * गाइड एफ: इमारतों में ऊर्जा दक्षता
 * गाइड जी: पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
 * गाइड एच: बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम
 * गाइड जे: मौसम, सौर और रोशनी डेटा
 * गाइड के: इमारतों में बिजली
 * गाइड एल: स्थिरता
 * गाइड एम: रखरखाव इंजीनियरिंग और प्रबंधन

कंस्ट्रक्शन सेक्टर(निर्माण क्षेत्र) के भीतर, यह बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर का काम डिजाइन के लिए है और गैस, बिजली, पानी, हीटिंग और लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था), के साथ -साथ कई अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थापना और रखरखाव की देखरेख करता है। ये सभी इमारतों को रहने और काम करने के लिए आरामदायक और स्वस्थ स्थान बनाने में मदद करते हैं। बिल्डिंग सर्विसेज एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें 51,000 से अधिक व्यवसाय हैं और रोजगार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2% -3% का प्रतिनिधित्व करता है। एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एएमसीए), ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग (AIRAH), ऑस्ट्रेलियाई प्रशीतन यांत्रिक एसोसिएशन और CIBSE इसके लिए जिम्मेदार हैं।

एशिया
एशियाई वास्तुशिल्प की तापमान-नियंत्रण में यूरोपीय तरीकों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई हीटिंग पारंपरिक रूप से वस्तुओं का तापमान बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि फर्श या साज -सामान जैसे कि कोटात्सु टेबल और सीधे वार्मिंग लोग, जैसा कि पश्चिमी फोकस के विपरीत, आधुनिक समय में, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, आधुनिक समय में, डिजाइनिंग एयर को डिजाइन करने पर, आधुनिक समय में डिजाइनिंग एयर।सिस्टम।एशियाई वास्तुशिल्प तापमान-नियंत्रण की यूरोपीय विधियों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई हीटिंग परंपरागत रूप से वस्तुओं के तापमान को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि फर्श या सामान जैसे कोटात्सु टेबल और सीधे गर्म लोगों को, जैसा कि आधुनिक समय में, वायु प्रणालियों को डिजाइन करने पर, पश्चिमी फोकस के विपरीत है।

फिलीपींस
फिलीपीन में फिलीपीन सोसाइटी ऑफ वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियर्स (PSVARE) फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (PSME) के साथ HVAC / MVAC (MVAC का अर्थ है मैकेनिकल वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) के लिए कोड और मानकों पर शासन करता है।

भारत
भारत में एचवीएसी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ISHRAE) की स्थापना की गई थी। ISHRAE ASHRAE का सहयोगी है। ISHRAE की स्थापना 1981 में नई दिल्ली में हुई थी और 1989 में बैंगलोर में एक अध्याय शुरू किया गया था। 1989 और 1993 के बीच, भारत के सभी प्रमुख शहरों में ASHRAE अध्याय का गठन किया गया था
 * Air speed (HVAC)
 * Architectural engineering
 * ASHRAE Handbook
 * Auxiliary power unit
 * Electric heating
 * Fan coil unit
 * Glossary of HVAC terms
 * Head-end power
 * Hotel electric power
 * Mechanical engineering
 * Outdoor wood-fired boiler
 * Radiant cooling
 * Sick building syndrome
 * Uniform Codes
 * Uniform Mechanical Code
 * Ventilation (architecture)
 * World Refrigeration Day
 * Wrightsoft