ग्राउंड और न्यूट्रल

विद्युत अभियन्त्रण में, भूसंपर्क (भूमि) और तटस्थ विद्युत परिचालक होते हैं जिनका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा (AC) वैद्युत तंत्र में किया जाता है। भूसंपर्क परिपथ भूसंपक्रन प्रणाली से जुड़ा होता है, और तटस्थ परिपथ सामान्यतः भूसंपर्क (बिजली) से जुड़ा होता है। एक मुख्य विद्युत प्रणाली का तटस्थ बिंदु प्रायः भूसंपर्कन (पृथ्वी) की भूसंपक्रन तंत्र से जुड़ा होता है, जमीन और तटस्थ निकटता से संबंधित होते हैं। कुछ परिस्थितियों के तहत, तटस्थ प्रणाली से संबद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिचालक का उपयोग उपकरण और संरचनाओं के भूसंपर्कन (भू संपक्रन) के लिए भी किया जाता है। भूसंपर्कन परिचालक पर किए गए विद्युत प्रवाह के परिणामस्वरूप उपकरण अंतःक्षेत्र (विद्युत) पर दिखाई देने वाले अनुचित या खतरनाक वोल्टेज (विद्युत संचालन शक्ति) हो सकते हैं, इसलिए भूसंपर्कन परिचालक और तटस्थ परिचालक की स्थापना को विद्युत सुरक्षा मानकों में सावधानीपूर्वक परिभाषित किया गया है। जहां एक तटस्थ परिचालक का उपयोग उपकरण के अंतःक्षेत्र को भूसंपर्कन से जोड़ने के लिए भी किया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थानीय जमीन के संबंध में तटस्थ परिचालक कभी भी उच्च वोल्टेज तक न बढ़े।

परिभाषाएँ
मुख्य विद्युत (AC ऊर्जा) विद्युत तार स्थापन प्रणाली में भूसंपर्क या भूसंपर्कन एक परिचालक है जो संकटजनक वोल्टेज को उपकरण (उच्‍च वोल्टता शूल स्पंद) पर दिखने से रोकने के लिए भूसंपर्कन को एक कम-विद्युत प्रतिबाधा पथ प्रदान करता है। इस खंड में भूसंपर्क और भूसंपर्कन शब्दों का समानार्थक रूप से उपयोग किया गया है; उत्तर अमेरिकी अंग्रेजी में अधिक सामान्य है, और  ब्रिटिश अंग्रेजी में अधिक सामान्य है। सामान्य परिस्थितियों में, एक भूसंपर्कन परिचालक में विद्युत प्रवाह नहीं होता है। भूसंपर्कन भी घरेलू वायरिंग के लिए एक अभिन्न मार्ग है क्योंकि यह परिपथ विच्चछेदकों को अधिक तेज़ी से प्रवृत्त करने का कारण बनता है (यानी, GFCI), जो सुरक्षित है। नए आधारों को जोड़ने के लिए एक योग्य विद्युद्वेत्ता की आवश्यकता होती है, जिसके पास विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र का ज्ञान हो।

तटस्थ एक परिपथ परिचालक है जो सामान्य रूप से परिपथ को वापस स्रोत तक पूरा करता है। तटस्थ सामान्यतः मुख्य विद्युत चयनक या मीटर पर जमीन (भूसंपर्कन) से, और आपूर्ति के अंतिम अपचायी परिणामित्र पर भी जुड़ा होता है। यह साधारण एकल चयनक प्रतिष्ठापन के लिए है; एकाधिक चयनकों के लिए स्थिति अधिक जटिल है।

एक बहुप्रावस्था (सामान्यतः तीन-चरण) वैकल्पिक धारा में, तटस्थ परिचालक का उद्देश्य अन्य परिपथ परिचालकों में से प्रत्येक के समान वोल्टेज होता है, लेकिन यदि चरण संतुलित होते हैं तो बहुत कम विद्युत प्रवाह ले सकते हैं।

एक ही भूसम्पर्कित विद्युत प्रणाली के सभी तटस्थ तारों में समान विद्युत क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वे सभी प्रणाली भूसंपर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। रोचक अपवादों के साथ, तटस्थ परिचालक सामान्यतः प्रणाली परिचालक के समान वोल्टेज के लिए क्रमभंग किए जाते हैं।

परिपथिकी
तटस्थ तार सामान्यतः नियंत्रणतख्ता या स्विचबोर्ड के भीतर एक तटस्थ बसबार से जुड़े होते हैं, और या तो विद्युत सेवा प्रवेश द्वार पर या प्रणाली के भीतर परिवर्तक पर धरती से बंधे होते हैं। विभक्‍त-चरण (तीन-तार एकल-चरण) सेवा के साथ विद्युत अधिष्ठापन के लिए, प्रणाली का तटस्थ बिन्दु कार्य परिवर्तक के द्वितीयक पक्ष मध्य-निष्कासन पर होता है। बड़े विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए, जैसे कि बहुकलीय प्रणाली सेवा के साथ, तटस्थ बिंदु सामान्यतः डेल्टा-वाय परिवर्तक के द्वितीयक पक्ष पर सामान्य संयोजन पर होता है। बहुकलीय परिवर्तक की अन्य व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप कोई तटस्थ बिंदु नहीं हो सकता है, और कोई तटस्थ परिचालक भी नहीं हो सकता है।

भूसंपर्कन प्रणाली
IEC मानक (IEC 60364) एक इमारत में तटस्थ और भूसंपर्क परिचालक स्थापित करने के तरीकों को संहिताबद्ध करता है, जहां इन भूसंपक्रन तंत्र को अक्षर प्रतीकों के साथ नामित किया गया है। IEC मानकों का उपयोग करने वाले देशों में पत्र प्रतीक सामान्य हैं, लेकिन उत्तर अमेरिकी प्रथाएं कदाचित ही कभी IEC प्रतीकों का उल्लेख करती हैं। अंतर यह है कि परिचालक अपने पूरे प्रवाह के लिए उपकरण से भूसंपर्कन के मैदान तक अलग हो सकते हैं, या उनकी पूरी लंबाई या आंशिक रूप से संयुक्त हो सकते हैं। तटस्थ और स्थानीय भूसंपर्कन के बीच वोल्टेज अंतर को कम करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। भूसंपर्कन परिचालक में प्रवाहित विद्युत प्रवाह परिचालक के साथ एक वोल्टता पात उत्पन्न करेगा, और भूसंपर्कन प्रणाली यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यह वोल्टेज असुरक्षित स्तर तक न पहुँचे।

TN-S प्रणाली में, उपकरण और आपूर्ति के स्रोत (जनित्र या विद्युत उपयोगिता परिवर्तक) के बीच अलग-अलग तटस्थ और सुरक्षात्मक भूसंपर्कन परिचालक स्थापित किए जाते हैं। सामान्य परिपथ धाराएं केवल तटस्थ में प्रवाहित होती हैं, और सुरक्षात्मक भूसंपर्कन परिचालक पृथक्कर्ण विफलता के कारण किसी भी रिसाव वर्तमान को रोकने के लिए सभी उपकरण स्तिथियों को भूसंपर्कन पर बांधता है। तटस्थ परिचालक आपूर्ति के निर्माण बिंदु पर भूसंपर्कन से जुड़ा हुआ है, लेकिन परिपथ विद्युत प्रवाह और सुरक्षात्मक परिचालक के लिए जमीन पर कोई सामान्य रास्ता उपस्थित नहीं है।

TN-C प्रणाली में, एक सामान्य परिचालक तटस्थ और सुरक्षात्मक भूसंपर्कन दोनों प्रदान करता है। तटस्थ परिचालक आपूर्ति के बिंदु पर भूसंपर्कन की जमीन से जुड़ा है, और उपकरण की स्तिथि तटस्थ से जुडी हैं। जोखिम यह है कि एक टूटा हुआ तटस्थ संयोजन किसी भी उपकरण में कोई रिसाव या पृथक्कर्ण दोष उपस्थित होने पर सभी उपकरण आवेष्टन को संकटपूर्ण वोल्टेज तक बढ़ने की अनुमति देगा। इसे विशेष तारों से कम किया जा सकता है लेकिन तब लागत अधिक होती है।

TN-C-S प्रणाली में, विद्युत उपकरण के प्रत्येक टुकड़े की स्तिथि में एक सुरक्षात्मक भूसंपर्क संयोजन और एक तटस्थ संयोजन दोनों होते हैं। इन सभी को निर्माण प्रणाली में किसी सामान्य बिंदु पर वापस लाया जाता है, और फिर उस बिंदु से वापस आपूर्ति के स्रोत और भूसंपर्कन पर एक सामान्य संबंध बनाया जाता है।

TT प्रणाली में, कोई लंबा सामान्य सुरक्षात्मक भूसंपर्क परिचालक का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके स्थान पर बिजली के उपकरण (या भवन वितरण प्रणाली) की प्रत्येक सामग्री का भूसंपर्कन आधार से अपना संबंध होता है।

भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, नियम 41, निम्नलिखित प्रावधान करता है:


 * 3-प्रावस्था, 4-तार प्रणाली के तटस्थ परिचालक और 2-प्रावस्था, 3-तार प्रणाली के मध्यकालीन परिचालक में कम से कम 2 अलग-अलग भूसंपर्कन संयोजन होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 अलग-अलग भूसंपर्कन विद्युतद्वार हों ताकि एक संतोषजनक हो भूसंपर्कन प्रतिरोध
 * भूसंपर्कन के प्रतिरोध को कम करने के लिए भूसंपर्कन विद्युतद्वार को आपस में जोड़ा जाना चाहिए
 * तटस्थ परिचालक को उपयोगकर्ता छोर पर किसी भी संयोजन के स्थान पर वितरण प्रणाली या सेवा रेखा के साथ एक या एक से अधिक बिंदुओं पर भी जोड़ा जाएगा।

जमीन के साथ तटस्थ संयोजन
आपूर्ति उपयोगिता तटस्थ परिचालक में प्रवाहित होने वाली धाराओं द्वारा भूसंपर्कन परिचालकों में निर्मित अवांछित वोल्टेज कष्टप्रद हो सकता है। उदाहरण के लिए, दुग्धशाला पशुओं को दुहने के लिए उपयोग किए जाने वाले खलिहानों में विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। बहुत कम वोल्टेज, सामान्यतः मनुष्यों के लिए बोधगम्य नहीं होते हैं, कम दूध की उपज, या यहां तक ​​​​कि स्तनशोथ (उदर की सूजन) का कारण बन सकते हैं।

दुग्ध पार्लर के लिए विद्युत वितरण प्रणाली में तथाकथित सिहरन वोल्टेज निस्यंदक की आवश्यकता हो सकती है।

तटस्थ को उपकरण आवरण से कनेक्ट करने से दोष के विरूद्व कुछ सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर तटस्थ संयोजन टूट जाता है तो आवरण पर भयानक वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है।

मिश्रित तटस्थ और भूसंपर्क परिचालक सामान्यतः बिजली वितरण 'तार स्थापन में और कभी-कभी इमारतों में निर्धारित तार स्थापन के लिए और कुछ विशेषज्ञ अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां बहुत कम विकल्प होते हैं, जैसे कि रेलवे विद्युतीकरण प्रणाली और ट्राम। चूंकि तटस्थ परिचालक में सामान्य परिपथ धाराएं स्थानीय भूसंपर्कन की क्षमता और तटस्थ के बीच आपत्तिजनक या खतरनाक अंतर उत्पन्न कर सकती हैं, और तटस्थ टूटने से बचाने के लिए, विशेष सावधानी जैसे कि भूसंपर्कन पर बार-बार संशलाका (मल्टीपल भूसंपर्क शलाका संयोजन), तार का उपयोग जहां संयुक्त तटस्थ और भूसंपर्कन पूरी तरह से चरण परिचालकों को घेरती है, और प्रणाली सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्य समविभव संबंध से अधिक मोटा होना चाहिए।

तीन-तार परिपथ पर स्थिर उपकरण
संयुक्त राज्य अमेरिका में, कुछ चूल्हा, कुक टॉप, कपड़े सुखाने वाले और अन्य विशेष रूप से सूचीबद्ध उपकरणों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तांबे के तार से तांबे के संरक्षण के उपाय के रूप में उनके तटस्थ तारों के माध्यम से भूसम्पर्क किया गया था। 1996 के संस्करण में इस प्रथा को राष्ट्रीय विद्युत संहिता से हटा दिया गया था, लेकिन उपस्थिता प्रतिष्ठान (जिन्हें पुराना काम कहा जाता है) अभी भी ऐसे सूचीबद्ध उपकरणों के स्तिथियों को भूसंपर्कन के लिए तटस्थ परिचालक से जोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। (कनाडा ने इस प्रणाली को अधिगृहीत नहीं किया और इसके स्थान पर इस समय के दौरान और वर्तमान में अलग तटस्थ और जमीनी तारों का उपयोग करता है।)

यह अभ्यास विखंडन-प्रावस्था विद्युत शक्ति से उत्पन्न हुआ | तीन-तार प्रणाली का उपयोग 120 वोल्ट और 240 वोल्ट भार दोनों की आपूर्ति के लिए किया जाता था। क्योंकि इन सूचीबद्ध उपकरणों में प्रायः ऐसे घटक होते हैं जो 120 या 120 और 240 वोल्ट दोनों का उपयोग करते हैं, तटस्थ तार पर प्रायः कुछ विद्युत प्रवाह होता है। यह सुरक्षात्मक भूसंपर्कन तार से भिन्न होता है, जो केवल गलती की स्थिति में विद्युत प्रवाह को वहन करता है। उपकरण बाड़े को भूसंपर्कन के लिए तटस्थ परिचालक का उपयोग करना सुरक्षित माना जाता था क्योंकि उपकरणों को स्थायी रूप से आपूर्ति से जोड़ा गया था और इसलिए दोनों आपूर्ति परिचालकों को तोड़ने के बिना तटस्थ को तोड़ने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा, उपकरणों में लालटेन और छोटी प्रेरकों के कारण असंतुलित विद्युत प्रवाह परिचालकों की अनुमतांकन की तुलना में छोटा था और इसलिए तटस्थ परिचालक में बड़े वोल्टेज की गिरावट की संभावना नहीं थी।

सुवाह्य उपकरण
उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय अभ्यास में, कुछ परिस्थितियों के तहत संलग्नक प्लग में केवल दो परिचालक रखने के लिए तन्तु सम्मुच्चय से जुड़े छोटे सुवाह्य उपकरण की अनुमति है। एक ध्रुवीकृत प्लग का उपयोग तटस्थ परिचालक की पहचान को उपकरण में बनाए रखने के लिए किया जा सकता है लेकिन तटस्थ को चेसिस/आवरण भूसंपर्क के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। लालटेन आदि की छोटी डोरियों में तटस्थ परिचालक की पहचान करने के लिए प्रायः एक या एक से अधिक संचित कंटक या अंतः स्थापित तार होते हैं, या रंग द्वारा पहचाने जा सकते हैं। सुवाह्य उपकरण आवरण भूसंपर्कन के लिए कभी भी तटस्थ परिचालक का उपयोग नहीं करते हैं, और प्रायः उपकरण वर्ग युग्म-आवरणयुक्त निर्माण की सुविधा देते हैं।

उन जगहों पर जहां प्लग और गर्तिका का अभिकल्पना यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि एक प्रणाली तटस्थ परिचालक उपकरण के विशेष अंतस्थ (अध्रुवित प्लग) से जुड़ा है, सुवाह्य उपकरणों को इस धारणा पर अभिकल्पना किया जाना चाहिए कि प्रत्येक परिपथ का कोई भी ध्रुव भूसंपर्कन में पूर्ण मुख्य वोल्टेज तक पहुंच सकता है।

तकनीकी उपकरण
उत्तर अमेरिकी अभ्यास में, तन्तु सम्मुच्चय से जुड़े उपकरण में तीन तार होने चाहिए यदि विशेष रूप से 240 वोल्ट द्वारा आपूर्ति की जाती है, या चार तार (तटस्थ और जमीन सहित) होने चाहिए, यदि 120/240 वोल्ट द्वारा आपूर्ति की जाती है।

तथाकथित तकनीकी उपकरणों के लिए NEC में विशेष प्रावधान हैं, मुख्य रूप से पेशेवर श्रेणी श्रव्य और वीडियो उपकरण तथाकथित संतुलित 120 वोल्ट परिपथ द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। एक परिवर्तक का केंद्र नल जमीन से जुड़ा होता है, और उपकरण को दो क्रम तारों द्वारा प्रत्येक 60 वोल्ट जमीन पर (और लाइन परिचालक के बीच 120 वोल्ट) आपूर्ति की जाती है। केंद्र नल उपकरण को वितरित नहीं किया जाता है और कोई तटस्थ परिचालक का उपयोग नहीं किया जाता है। ये स्तिथि सामान्य तौर पर एक भूसंपर्कन परिचालक का उपयोग करते हैं जो विशेष रूप से कोलाहल और क्ष्वेड़ अपचयन के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा भूसंपर्कन परिचालक से अलग होता है।

एक अन्य विशेष वितरण प्रणाली पूर्व में अस्पतालों के रोगी देखभाल क्षेत्रों में निर्दिष्ट की गई थी। किसी भी क्षरण विद्युत प्रवाह को कम करने के उद्देश्य से एक विशेष वियोजन परिवर्तक से एक वियोजन ऊर्जा प्रणाली सुसज्जित किया गया था, जो सीधे रोगी से जुड़े उपकरण से पारित हो सकता है (उदाहरण के लिए, हृदय की निगरानी के लिए एक वैद्युतहृद्लेखी)। परिपथ का तटस्थ जमीन से जुड़ा नहीं था। लीकेज विद्युत प्रवाह आपूर्ति परिवर्तक की तार स्थापन और धारिता के वितरित धारिता के कारण था। उच्च रिसाव विद्युत प्रवाह का पता चलने पर चेतावनी देने के लिए ऐसी वितरण प्रणालियों की निगरानी स्थायी रूप से स्थापित उपकरणों द्वारा की जाती थी।

साझा तटस्थ
एक साझा तटस्थ एक संयोजन है जिसमें परिपथ की बहुलता समान तटस्थ संयोजन का उपयोग करती है। इसे एक सामान्य तटस्थ के रूप में भी जाना जाता है, और परिपथ और तटस्थ को कभी-कभी एडिसन परिपथ के रूप में संदर्भित किया जाता है।

तीन चरण परिपथ
तीन-चरण परिपथ में, तीनों चरणों के बीच एक तटस्थ साझा किया जाता है। सामान्यतः प्रणाली तटस्थ संभरण परिवर्तक पर ताराबिंदुक से जुड़ा होता है। यही कारण है कि अधिकांश तीन-चरण वितरण परिवर्तक का द्वितीयक पक्ष वाई-या स्टार-व्रण है। तीन-चरण परिवर्तक और उनके संबंधित तटस्थ सामान्यतः औद्योगिक वितरण वातावरण में पाए जाते हैं।

एक प्रणाली को पूरी तरह से भूमिगत बनाया जा सकता है। इस स्तिथि में एक चरण और जमीन के बीच कोई दोष किसी भी महत्वपूर्ण वर्तमान का कारण नहीं बनेगा। सामान्यतः तटस्थ को तटस्थ स्तम्भ और भूसंपर्कन स्तम्भ के बीच एक बंधन के माध्यम से भूसंपर्क किया जाता है। तटस्थ-से-भूसंपर्कन शृंखला के माध्यम से बहने वाले किसी भी विद्युत प्रवाह की निगरानी करना और इसे तटस्थ स्तरभ्रन्शन संरक्षण के आधार के रूप में उपयोग करना बड़ी प्रणालियों पर सामान्य है। तटस्थ और भूसंपर्कन के बीच का संयोजन किसी भी प्रावस्था-से-भूसंपर्कन स्तरभ्रन्शन को परिपथ अतिविद्युत प्रवाह संरक्षण उपकरण को प्रवृत्त करने के लिए पर्याप्त विद्युत प्रवाह विकसित करने की अनुमति देता है। कुछ न्यायालयों में, यह सुनिश्चित करने के लिए गणना की आवश्यकता होती है कि स्तरभ्रन्शन परिपथ प्रतिबाधा इतनी कम है कि स्तरभ्रन्शन विद्युत प्रवाह सुरक्षा को प्रवृत्त कर दे (ऑस्ट्रेलिया में, इसे AS3000:2007 स्तरभ्रन्शन परिपथ प्रतिबाधा गणना में संदर्भित किया गया है)। यह शाखा परिपथ की लंबाई को सीमित कर सकता है। दो चरणों की स्तिथि में एक तटस्थ साझा करना और तीसरा चरण वियोजित हो गया है, सबसे खराब स्थिति वाला विद्युत प्रवाह रेखाचित्र एक तरफ शून्य भार है और दूसरे में पूर्ण भार है, या जब दोनों पक्षों का पूर्ण भार है। बाद वाली स्तिथि परिणाम देती है $$Im \angle 0 ^\circ + Im \angle -120^\circ = Im \angle-60 ^\circ$$, $$Im \angle 0 ^\circ  + Im \angle 120^\circ = Im \angle60 ^\circ$$ या $$Im \angle 120 ^\circ  + Im \angle -120^\circ = Im \angle180 ^\circ$$ जहाँ $$Im$$ धारा का परिमाण है। दूसरे शब्दों में तटस्थ में धारा का परिमाण अन्य दो तारों के बराबर होता है।

तीन समान प्रतिरोधी या प्रतिक्रियाशील भार वाले तीन-चरण रैखिक परिपथ में, तटस्थ में कोई वर्तमान नहीं होता है। यदि प्रत्येक चरण पर भार समान नहीं हैं, तो तटस्थ धारा प्रवाहित होती है। कुछ न्यायालयों में, यदि कोई असंतुलित वर्तमान प्रवाह अपेक्षित नहीं है, तो तटस्थ को आकार में कम करने की अनुमति है। यदि तटस्थ चरण परिचालक से छोटा है, तो बड़े असंतुलित भार होने पर इसे अधिभारित किया जा सकता है।

गैर-रैखिक भार द्वारा खींची गई धारा, जैसे कि प्रतिदीप्तिशील और HID प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें स्विचन बिजली की आपूर्ति होती है, वह प्रायः गुणवृत्ति (विद्युत शक्ति) होता है। ट्रिपलेन गुणवृत्ति धाराएं (तीसरे गुणवृत्ति के विषम गुणक) योगात्मक हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी चरण परिचालक की तुलना में साझा तटस्थ परिचालक में अधिक धारा होती है। सबसे खराब स्थिति में, साझा तटस्थ संवाहक में करंट प्रत्येक कोणांक संवाहक में तिगुना हो सकता है। तीन-चरण स्रोत से एकल-चरण भार प्रभरण के समय कुछ न्यायालय साझा तटस्थ परिचालकों के उपयोग पर रोक लगाते हैं; दूसरों के लिए आवश्यक है कि तटस्थ परिचालक चरण परिचालकों की तुलना में काफी बड़ा हो। चार-ध्रुव परिपथ ब्रेकर (मानक तीन-ध्रुव के विपरीत) का उपयोग करना अच्छा अभ्यास है जहां चौथा ध्रुव तटस्थ चरण है, और इसलिए तटस्थ परिचालक पर अतिप्रवाह के विरुद्ध संरक्षित है।

विभाजित चरण
विभाजित-प्रावस्था तार संबंधन में, उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिकी रसोई में एक द्वैध अभिग्राही, उपकरणों को एक तार के साथ जोड़ा जा सकता है जिसमें जमीन के अलावा तीन परिचालक होते हैं। तीन परिचालक सामान्यतः लाल, काले और सफेद रंग के होते हैं। सफेद एक सामान्य तटस्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि लाल और काला प्रत्येक पात्र के ऊपर और नीचे के गर्म पक्षों को अलग-अलग प्रभरण कराते हैं। सामान्यतः इस तरह के अभिग्राही पात्र की आपूर्ति दो परिपथ विच्चछेदकों से की जाती है जिसमें दो ध्रुवों के संचलन एक साथ एक सामान्य यात्रा के लिए बंधे होते हैं। यदि दो बड़े उपकरणों का एक साथ उपयोग किया जाता है, तो विद्युत प्रवाह दोनों से पारित होता है और तटस्थ में केवल विद्युत प्रवाह का अंतर होता है। लाभ यह है कि इन भारों को पूरा करने के लिए चार के स्थान पर केवल तीन तारों की आवश्यकता होती है। यदि एक रसोई उपकरण परिपथ को अधिभार करता है, तो द्वैध पात्र का दूसरा भाग भी बंद हो जाएगा। इसे बहुतार शाखा परिपथ कहा जाता है। सामान्य प्रवृत्त की आवश्यकता तब होती है जब संबद्ध भार एक साथ एक से अधिक प्रावस्था का उपयोग करता है। यदि एक उपकरण निर्धारित विद्युत प्रवाह से अधिक खींचता है तो सामान्य यात्रा साझा तटस्थ के अतिभारण को रोकती है।

भूसंपर्कन समस्याएं
एक भूसंपर्क संयोजन जो विलुप्त है या अपर्याप्त क्षमता से जुड़े उपकरणों में खराबी के दौरान सुरक्षात्मक कार्यों को प्रदान नहीं कर सकता है। भूसंपर्क और परिपथ तटस्थ के बीच अतिरिक्त संयोजन के परिणामस्वरूप भूसंपर्क मार्ग में परिसंचारी विद्युत प्रवाह हो सकता है, अवांछित विद्युत प्रवाह भूसंपर्कन या किसी संरचना में अवांछित वोल्टेज प्रस्तुत किया जा सकता है। तटस्थ परिचालक पर अतिरिक्त भूसंपर्क संयोजन भूसंपर्क-स्तरभ्रंश परिपथ अंतरायित्र द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को उपमार्ग कर सकते हैं। भूसंपर्क संयोजन पर विश्वास करने वाले संकेत परिपथ काम नहीं करेंगे या भूसंपर्क संयोजन अनुपस्थित होने पर अनियमित कार्य करेंगे।

यह भी देखें

 * उपकरण वर्ग
 * विद्युत बंधन
 * बिजली की तारें
 * विद्युत तार संबंधन (UK)
 * विद्युत तार संबंधन (संयुक्त राज्य अमेरिका)
 * भूसंपक्रन की व्यवस्था
 * भूसंपर्क (विद्युत्)

अग्रिम पठन

 * Rick Gilmour et al., editor, Canadian Electrical Code Part I, Nineteenth Edition, C22.1-02 Safety Standard for Electrical Installations, Canadian Standards Association, Toronto, Ontario Canada (2002) ISBN 1-55324-690-X
 * NFPA 70, National Electrical Code 2002, National Fire Protection Association, Inc., Quincy, Massachusetts USA, (2002). no ISBN
 * IEE Wiring Regulations Regulations for Electrical Installations Fifteenth Edition 1981, The Institution of Electrical Engineers, (1981) Hitchin, Herts. United Kingdom
 * Electrical Safety chapter from Lessons In Electric Circuits Vol 1 DC book and series.
 * EDISON CIRCUITS POSE SAFETY HAZARD
 * The Complete Guide To Home Wiring (link dead but multiple sources via Google search)
 * Advanced Home Wiring