वार्षिक ईंधन उपयोग दक्षता

वार्षिक ईंधन उपयोगिता दक्षता (एएफयूई; उच्चारित 'ए'-'फ्यू' या 'ए'-'एफ'-'यू'-'ई') स्पेस-हीटिंग भट्टियों (घर का ताप) और  बायलरों की एक तापीय दक्षता माप है। एएफयूई वास्तविक ' ऊष्मीय दक्षता ' से इस अर्थ में अलग है कि यह कन्वर्जन दक्षता का एक स्थिर-स्थिति, अधिकतम माप नहीं है, किन्तु इसके अतिरिक्त ऑपरेटिंग ट्रांज़िएंट सहित उपकरण के उस टुकड़े की वास्तविक, सीज़न-लंबी, औसत दक्षता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता है। यह प्रतिशत के रूप में व्यक्त ऊर्जा इनपुट के लिए उपयोगी ऊर्जा उत्पादन का एक आयाम रहित अनुपात है। उदाहरण के लिए, गैस भट्टी के लिए 90% एएफयूई का अर्थ है कि यह प्राकृतिक गैस इनपुट  (जहां शेष निकास में अपशिष्ट गर्मी हो सकती है) के प्रत्येक 100 बीटीयू के लिए 90 ब्रिटिश थर्मल यूनिट उपयोगी हीटिंग का उत्पादन करता है। उच्च एएफयूई का अर्थ उच्च दक्षता होता है।

आवासीय भट्टियों और बॉयलरों के लिए एएफयूई का निर्धारण करने की विधि ASHRAE मानक 103 का विषय है। तापीय दक्षता (η) के साथ एक भट्टीth) 78% से केवल 64% या उससे अधिक का एएफयूई प्राप्त हो सकता है, उदाहरण के लिए, मानक की परीक्षण शर्तों के तहत। दहन उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली वार्षिक या मौसमी ऊर्जा का अनुमान लगाते समय, गणना में उपयोग करने के लिए एएफयूई बेहतर दक्षता उपाय है। लेकिन तात्कालिक ईंधन खपत दर के लिए, तापीय दक्षता बेहतर हो सकती है।

ध्यान दें कि एक पारंपरिक भट्टी की तात्कालिक दक्षता के लिए सैद्धांतिक सीमा 100% है, जबकि बिल्डिंग हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गर्मी पंप 100% से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1.5 के प्रदर्शन का गुणांक 150% के बराबर है। हीट पंप बिजली और गैस स्रोतों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, कुछ उपयोग मामलों में नाम दक्षता भ्रामक हो सकती है।

यह भी देखें

 * प्रदर्शन का गुणांक (COP)
 * ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर)
 * मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (एसईईआर)
 * आश्रय
 * वातानुकूलन, ताप और प्रशीतन संस्थान (AHRI)