उपकरण परिवर्तक

उपकरण ट्रांसफार्मर उच्च सटीकता वर्ग के विद्युत उपकरण हैं जिनका उपयोग वोल्टेज या वर्तमान स्तरों को अलग करने या बदलने के लिए किया जाता है। उपकरण ट्रांसफार्मर का सबसे आम उपयोग उच्च वोल्टेज या उच्च वर्तमान सर्किट से उपकरणों या मीटरिंग को संचालित करना है, उच्च वोल्टेज या धाराओं से माध्यमिक नियंत्रण सर्किटरी को सुरक्षित रूप से अलग करना है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग उच्च वोल्टेज या उच्च धारा सर्किट से जुड़ी होती है, और मीटर या रिले द्वितीयक सर्किट से जुड़ा होता है।

उपकरण ट्रांसफार्मर का उपयोग एक अलगाव ट्रांसफार्मर के रूप में भी किया जा सकता है ताकि अन्य प्राथमिक जुड़े उपकरणों को प्रभावित किए बिना चरण स्थानांतरण में द्वितीयक मात्रा का उपयोग किया जा सके।

वर्तमान ट्रांसफार्मर
करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) एक श्रृंखला से जुड़े प्रकार के उपकरण ट्रांसफार्मर हैं। वे मापी जा रही आपूर्ति पर नगण्य भार प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और सटीक माध्यमिक कनेक्टेड मीटरिंग को सक्षम करने के लिए एक सटीक वर्तमान अनुपात और चरण संबंध रखते हैं।

वर्तमान ट्रांसफार्मर का निर्माण अक्सर तार के कई घुमावों से लिपटे एक अच्छी तरह से इन्सुलेटेड टोरस्र्स  कोर के माध्यम से एक एकल प्राथमिक मोड़ (या तो एक विद्युत इन्सुलेशन केबल या एक अनइंसुलेटेड बस बार) को पास करके किया जाता है। यह हाई-वोल्टेज बुशिंग इंसुलेटर के अंदर सेकेंडरी टर्न कोर स्थापित करके और सिंगल टर्न प्राइमरी के रूप में पास-थ्रू कंडक्टर का उपयोग करके ग्रिड ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों के हाई वोल्टेज बुशिंग पर आसान कार्यान्वयन प्रदान करता है।

एक वर्तमान क्लैंप एक विभाजित कोर के साथ एक वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है जिसे सर्किट में एक कंडक्टर के चारों ओर आसानी से लपेटा जा सकता है। यह पोर्टेबल करंट मापने वाले उपकरणों में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि है लेकिन स्थायी इंस्टॉलेशन में अधिक किफायती प्रकार के करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्पंदित विद्युत प्रणालियों के भीतर उच्च आवृत्ति तरंगों या स्पंदित धाराओं को मापने के लिए, विशेष रूप से निर्मित वाइडबैंड सीटी का भी उपयोग किया जाता है, आमतौर पर एक आस्टसीलस्कप के साथ। एक प्रकार एक आईआर वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है जो मापे गए करंट के समानुपाती होता है; दूसरे, जिसे रोगोस्की कुंडल कहा जाता है, को आनुपातिक आउटपुट प्रदान करने के लिए एक बाहरी करनेवाला  की आवश्यकता होती है।

अनुपात
सीटी को आम तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक तक इसके वर्तमान अनुपात द्वारा वर्णित किया जाता है। 1000:5 सीटी 5 एम्पीयर का आउटपुट करंट प्रदान करेगा जब 1000 एम्पीयर इसकी प्राथमिक वाइंडिंग से प्रवाहित हो रहे हों। मानक माध्यमिक वर्तमान रेटिंग 5 एम्पीयर या 1 एम्पीयर हैं, जो मानक माप उपकरणों के साथ संगत हैं। इसका उपयोग उपकरणों के साथ-साथ ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए मीटरिंग उद्देश्यों के लिए करंट को कम करने के लिए किया जाता है।

बोझ और सटीकता
एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण बोझ और सटीकता को आमतौर पर एक संयुक्त पैरामीटर के रूप में बताया जाता है।
 * मीटरिंग स्टाइल सीटी को छोटे कोर और वीए क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है। इससे मीटरिंग सीटी निचले माध्यमिक वोल्टेज पर संतृप्त हो जाती है, जिससे प्राथमिक विद्युत दोष की स्थिति में संवेदनशील जुड़े मीटरिंग उपकरणों को बड़े दोष धाराओं को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता है। 0.3बी0.6 की रेटिंग वाला एक सीटी संकेत देगा कि 0.6 ओम तक के द्वितीयक बोझ के साथ द्वितीयक धारा चरण कोण और अनुपात त्रुटियों दोनों को शामिल करते हुए सटीकता आरेख पर 0.3 प्रतिशत त्रुटि समांतर चतुर्भुज के भीतर होगी।<रेफ नाम = पीएस-ई -14 - NXCT® इलेक्ट्रॉनिक करंट ट्रांसफार्मर के सत्यापन, पुनः सत्यापन, स्थापना और उपयोग के लिए अनंतिम विशिष्टताएँ >


 * सुरक्षात्मक सर्किट के लिए उपयोग किए जाने वाले रिलेइंग सीटी को बड़े कोर और उच्च वीए क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माध्यमिक मापने वाले उपकरणों में प्राथमिक सर्किट पर बड़े पैमाने पर ग्रिड गलती धाराओं के साथ सही प्रतिनिधित्व हो। 2.5L400 की रेटिंग वाला एक CT यह संकेत देगा कि यह 100 एम्पीयर (इसकी रेटेड 5-एम्पीयर रेटिंग का 20 गुना) के द्वितीयक करंट के साथ 400 वोल्ट तक का द्वितीयक वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है और फिर भी वास्तविक सटीकता के 2.5 एम्पीयर के भीतर हो सकता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राथमिक में करंट प्रवाहित होने पर सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग उसके कम-प्रतिबाधा भार से डिस्कनेक्ट न हो, क्योंकि इससे ओपन सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है (विशेषकर रिले प्रकार सीटी में) और स्थायी रूप से हो सकता है ट्रांसफार्मर की सटीकता प्रभावित होती है।

बहु-अनुपात सीटी
द्वितीयक वाइंडिंग एक एकल अनुपात हो सकती है या अनुपात की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए इसमें कई टैप करें (ट्रांसफार्मर)  बिंदु हो सकते हैं।