अन्तरण स्विच (ट्रांसफर स्विच)

ट्रांसफर स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो लोड को दो स्रोतों के बीच स्विच करता है। कुछ ट्रांसफर स्विच मैनुअल होते हैं, जिसमें ऑपरेटर स्विच को प्रक्षेप कर ट्रांसफर को प्रभावित करता है, जबकि अन्य स्वचालित होते हैं और ट्रिगर होते हैं जब उन्हें लगता है कि स्रोतों में से एक लुप्त हो गया है या शक्ति प्राप्त कर ली है।

बैकअप जनरेटर स्थित होने पर अधिकांशतः स्वचालित स्थानांतरण स्विच (एटीएस) स्थापित किया जाता है, जिससे बिजली वितरण स्रोत विफल होने पर जनरेटर अस्थायी विद्युत शक्ति प्रदान कर सके।

ट्रांसफर स्विच का संचालन
लोड को बैकअप जनरेटर में स्थानांतरित करने के साथ-साथ, एटीएस प्राथमिक आपूर्ति पर मॉनिटर किए गए वोल्टेज के आधार पर बैकअप जनरेटर को शुरू करने का आदेश भी दे सकता है। जब जनरेटर चालू होता है और अस्थायी शक्ति प्रदान करता है तो स्थानांतरण स्विच बैकअप जनरेटर को विद्युत उपयोगिता से अलग करता है। ट्रांसफर स्विच की नियंत्रण क्षमता केवल मैनुअल या स्वचालित और मैनुअल का संयोजन हो सकती है। ट्रांसफर स्विच का स्विच ट्रांजिशन मोड (नीचे देखें) ओपन ट्रांजिशन (ओटी) (सामान्य प्रकार), या क्लोज्ड ट्रांजिशन (सीटी) हो सकता है।

उदाहरण के लिए, बैकअप जनरेटर और एटीएस से लैस घर में, जब बिजली की उपयोगिता बंद हो जाती है, तो एटीएस बैकअप जनरेटर को शुरू करने के लिए कहेगा। एक बार जब एटीएस देखता है कि जनरेटर विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है, तो एटीएस बिजली उपयोगिता से घर का कनेक्शन काट देता है और जनरेटर को घर के मुख्य विद्युत पैनल से जोड़ता है। जनरेटर घर के विद्युत भार को बिजली की आपूर्ति करता है, किन्तु विद्युत उपयोगिता लाइनों से जुड़ा नहीं है। जनरेटर को घर में बिजली के भार में ओवरलोड से बचाने के लिए और सुरक्षा के लिए जनरेटर को वितरण प्रणाली से अलग करना आवश्यक है, क्योंकि उपयोगिता कार्यकर्ता लाइनों के मृत होने की उम्मीद करते हैं।

जब उपयोगिता शक्ति न्यूनतम समय के लिए लौटती है, तो स्थानांतरण स्विच घर को वापस उपयोगिता शक्ति में स्थानांतरित कर देगा और जनरेटर पर कोई लोड नहीं होने के साथ ठंडा होने के समय की एक और निर्दिष्ट मात्रा के बाद जनरेटर को बंद करने का आदेश देगा।

केवल महत्वपूर्ण सर्किटों या संपूर्ण विद्युत (उप) पैनलों को शक्ति प्रदान करने के लिए ट्रांसफर स्विच स्थापित किया जा सकता है। कुछ ट्रांसफर स्विच लोड शेडिंग या वैकल्पिक सर्किट के प्राथमिकताकरण की अनुमति देते हैं, जैसे हीटिंग और कूलिंग उपकरण। बड़े बैकअप जनरेटर इंस्टॉलेशन में उपयोग किए जाने वाले अधिक जटिल आपातकालीन स्विचगियर सॉफ्ट लोडिंग की अनुमति देते हैं, जिससे लोड को यूटिलिटी से सिंक्रोनाइज़्ड जनरेटर और बैक में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है; इस तरह के प्रतिष्ठान उपयोगिता से पीक लोड मांग को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं।

खुला संक्रमण
एक ओपन ट्रांजिशन ट्रांसफर स्विच को ब्रेक-बिफोर-मेक ट्रांसफर स्विच भी कहा जाता है। ब्रेक-बिफोर-मेक ट्रांसफर स्विच दूसरे के साथ संपर्क बनाने से पहले शक्ति के स्रोत से संपर्क तोड़ देता है। उदाहरण के लिए, यह आपातकालीन जनरेटर से स्तनपान को वापस उपयोगिता लाइन में रोकता है।

उदाहरण खुला संक्रमण स्वचालित स्थानांतरण स्विच (एटीएस) है। बिजली हस्तांतरण के दूसरे विभाजन के समय बिजली का प्रवाह बाधित होता है। एक अन्य उदाहरण मैनुअल थ्री पोजीशन स्विच या सर्किट ब्रेकर है, जिसमें एक तरफ उपयोगिता शक्ति, दूसरी तरफ जनरेटर और बीच में बंद है, जिसके लिए उपयोगकर्ता को अगला कनेक्शन बनाने से पहले पूर्ण डिस्कनेक्ट ऑफ स्थिति के माध्यम से स्विच करने की आवश्यकता होती है।

बंद संक्रमण
एक क्लोज्ड ट्रांजिशन ट्रांसफर स्विच (सीटीटीएस) को मेक-बिफोर-ब्रेक ट्रांसफर स्विच भी कहा जाता है।

एक विशिष्ट आपातकालीन प्रणाली खुले संक्रमण का उपयोग करती है, इसलिए जब लोड को एक उपलब्ध स्रोत से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो लोड में अंतर्निहित क्षणिक रुकावट होती है (यह ध्यान में रखते हुए कि स्थानांतरण बिजली की कुल हानि के अतिरिक्त अन्य कारणों से हो सकता है). अधिकांशतः स्थितियों में यह आउटेज अप्रासंगिक है, खासकर यदि यह एक सेकंड के 1/6 से कम है।

चूँकि, कुछ भार ऐसे होते हैं, जो बिजली के मामूली हानि से भी प्रभावित होते हैं। ऐसी परिचालन स्थितियां भी हैं जहां शर्तों की अनुमति होने पर बिजली के शून्य रुकावट के साथ भार स्थानांतरित करना वांछनीय हो सकता है। इन अनुप्रयोगों के लिए, बंद ट्रांज़िशन ट्रांसफर स्विच प्रदान किए जा सकते हैं। स्विच मेक-बिफोर-ब्रेक मोड में काम करेगा, बशर्ते दोनों स्रोत स्वीकार्य और सिंक्रनाइज़ हों। तुल्यकालन निर्धारित करने वाले विशिष्ट पैरामीटर हैं: वोल्टेज अंतर 5% से कम, आवृत्ति अंतर 0.2 हर्ट्ज से कम, और 5 डिग्री के स्रोतों के बीच अधिकतम चरण कोण। इसका मतलब यह है कि जनरेटर चलाने वाले इंजन को किसी स्रोत की आपूर्ति करने वाले इंजन को सामान्यतः आइसोक्रोनस गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सामान्यतः यह आवश्यक है कि बंद संक्रमण या ओवरलैप समय 100 मिलीसेकंड से कम हो। यदि कोई स्रोत उपस्थित नहीं है या स्वीकार्य नहीं है (जैसे कि जब सामान्य बिजली विफल हो जाती है) तो स्विच को ब्रेक-बिफोर-मेक मोड (स्टैंडर्ड ओपन ट्रांज़िशन ऑपरेशन) में काम करना चाहिए जिससे कोई बैकफीडिंग न हो।

क्लोज्ड ट्रांजिशन ट्रांसफर कोड-अनिवार्य मासिक परीक्षण को कम आपत्तिजनक बनाता है क्योंकि यह पारंपरिक ओपन ट्रांजिशन ट्रांसफर के समय होने वाले महत्वपूर्ण भार में रुकावट को समाप्त करता है।

बंद संक्रमण हस्तांतरण के साथ, ऑन-साइट इंजन जनरेटर सेट क्षण भर में उपयोगिता स्रोत के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। इसके लिए स्थानीय उपयोगिता कंपनी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

विशिष्ट लोड स्विचिंग एप्लिकेशन जिसके लिए क्लोज्ड ट्रांजिशन ट्रांसफर वांछनीय है, में डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक लोड, कुछ मोटर और ट्रांसफॉर्मर लोड, लोड कर्टेलमेंट सिस्टम, या कहीं भी कम से कम अवधि के लोड रुकावट आपत्तिजनक हैं। सीटीटीएस अबाधित विद्युत आपूर्ति (निर्बाध विद्युत आपूर्ति) का विकल्प नहीं है; यूपीएस में अंतर्निहित संग्रहीत ऊर्जा होती है जो बिजली की विफलता की स्थिति में निर्धारित अवधि के लिए बिजली प्रदान करती है। सीटीटीएस अपने आप में यह आश्वासन देता है कि जब लोड को जीवित शक्ति स्रोत से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो बिजली की कोई क्षणिक हानि नहीं होगी।

सॉफ्ट लोडिंग
एक सॉफ्ट-लोडिंग ट्रांसफर स्विच (एसएलटीएस) सीटीटीएस का उपयोग करता है, और सामान्यतः उपयोगिता शक्ति के समानांतर ऑनसाइट पीढ़ी को सिंक्रनाइज़ और संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर को कम करते हुए दो स्रोतों के बीच भार स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

स्टेटिक ट्रांसफर स्विच (एसटीएस)
एक स्थैतिक स्थानांतरण स्विच दो स्रोतों के बीच लोड को स्थानांतरित करने के लिए सिलिकॉन नियंत्रित शुद्धि कारक (एससीआर) जैसे पावर सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करता है। क्योंकि कोई यांत्रिक गतिमान पुर्जे नहीं हैं, स्थानांतरण तेजी से पूरा किया जा सकता है, संभवतः बिजली आवृत्ति के एक चौथाई चक्र के भीतर। स्टेटिक ट्रांसफर स्विच का उपयोग किया जा सकता है जहां बिजली के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध हैं, और लोड को कुछ पावर फ्रीक्वेंसी चक्र रुकावट के समय से, या किसी भी उछाल या प्राइम पावर स्रोत में शिथिलता से बचाने के लिए आवश्यक है।

घरेलू उपयोग
स्टैंडबाय जनरेटर वाले घर कुछ सर्किट या पूरे घर के लिए ट्रांसफर स्विच का उपयोग कर सकते हैं। मैनुअल और स्वचालित स्थानांतरण दोनों के साथ विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। अधिकांशतः छोटे ट्रांसफर स्विच सिस्टम स्विचिंग मैकेनिज्म के रूप में बाहरी ऑपरेटिंग लिंकेज वाले परिपथ वियोजक का उपयोग करते हैं। लिंकेज दो सर्किट ब्रेकरों को मिलकर संचालित करता है, एक को बंद करते हुए दूसरे को खोलता है। एक को बंद करते हुए दूसरे को खोलता है। ट्रांसफर स्विच के निर्माता स्विच के आकार का चयन करने के लिए इंस्टॉलेशन गाइड प्रदान कर सकते हैं और अनुशंसित इंस्टॉलेशन प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं।