वितरण बोर्ड

वितरण बोर्ड एक विद्युत आपूर्ति प्रणाली का एक ऐसा घटक है जो एक अंतःक्षेत्र में प्रत्येक परिपथ के लिए एक सुरक्षात्मक फ्यूज या परिपथ वियोजक प्रदान करते हुए एक विद्युत शक्ति निवेश को सहायक परिपथ में विभाजित करता है। इसे पैनलबोर्ड, वियोजक पैनल, विद्युत पैनल, डीबी बोर्ड या डीबी बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। सामान्यतः, एक मुख्य स्विच और वर्तमान बोर्डों में, एक या एक से अधिक अवशिष्ट-धारा उपकरण (आरसीडी) या अधिधारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट धारा वियोजक (आरसीबीओ) भी सम्मिलित होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में, घरेलू संस्थापनों के लिए संरचित किए गए एक वितरण बोर्ड को उपभोक्ता इकाई के रूप में जाना जाता है।

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिकी वितरण बोर्ड सामान्यतः धातु-पत्र के बाड़ों में रखे जाते हैं, जिसमें दो स्तंभों में स्थित परिपथ वियोजक सामने से संचालनीय होते हैं। कुछ पैनलबोर्ड वियोजक स्विच हत्थों को आवृत करने वाले दरवाजे के साथ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सभी एक निष्क्रिय-अग्र के साथ निर्मित होते हैं; अर्थात् बाड़े का अग्रभाग (यद्यपि इसमें दरवाजा है या नहीं) परिपथ वियोजक के संचालक को सक्रिय विद्युत भागों से संपर्क करने से रोकता है। बसबार धारा को आगमी लाइन (तप्त) चालक से वियोजक तक ले जाते हैं, जो बोल्ट-ऑन संयोजन (चूड़ीदार पेंच का उपयोग करके) या प्रतिधारक क्लिप का उपयोग करके प्लग-इन संयोजन के साथ बस में सुरक्षित होते हैं। पैनलबोर्ड वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक सामान्य हैं और ये बोल्ट-ऑन वियोजकों को नियोजित करते हैं। आवासीय और निम्न वाणिज्यिक पैनलों को सामान्यतः भार केन्द्रों के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये प्लग-इन वियोजकों को नियोजित किया जाता है। निष्क्रिय चालक पेंच टर्मिनलों के उपयोग द्वारा एक निष्क्रिय बस में सुरक्षित होते हैं। शाखा परिपथ बंधन चालक सीधे पैनलबोर्ड के बाड़े से जुड़े एक टर्मिनल खण्ड से सुरक्षित होते हैं, जो कि स्वयं भूसम्पर्कित होता है।

वितरण बोर्ड की मरम्मत के दौरान, जब आवरण को हटा दिया जाता है और केबल दिखाई दृश्यमान हो जाते हैं, तब अमेरिकी पैनलबोर्ड में सामान्यतः कुछ सक्रिय हिस्से सामने आते हैं। कनाडाई सेवा प्रवेश पैनलबोर्ड में मुख्य स्विच या परिपथ वियोजक एक सेवा बॉक्स में स्थित होता है, जो कि बाड़े का एक ऐसा भाग है, जो शेष पैनलबोर्ड से अलग होता है, जिससे जब मुख्य स्विच या वियोजक को बंद किया जाए तो शाखा परिपथों की मरम्मत के समय कोई सक्रिय भाग सामने न आए।

वियोजक व्यवस्था
वियोजक सामान्यतः दो स्तम्भों में व्यवस्थित होते हैं। यू.एस.-शैली के बोर्ड में, वियोजक की स्थितियों को ऊपर से नीचे तक प्रत्येक पंक्ति में बाएँ से दाएँ संख्यांकित किया जाता है। वियोजक पैनल के कई प्रतिस्पर्धी निर्माताओं के साथ यह संख्यांकन पद्धति सार्वभौमिक है।

2- या 3-ध्रुव उभयनिष्ठ-ट्रिप वियोजकों को प्रत्येक चरण में एक ध्रुव रखने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक पंक्ति को एक अलग चरण (A, B, और C नीचे) से आपूर्त किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, स्थायी रूप से स्थापित बड़े उपकरणों को लाइन-से-लाइन तारित करना सामान्य है। यह पैनल (दो-ध्रुव) में दो स्लॉट लेता है और विभाजित-चरण विद्युत शक्ति के लिए 240 वोल्ट, या तीन-चरण विद्युत शक्ति के लिए 208 वोल्ट का विभवान्तर प्रदान करता है।

आंतरिक
दाईं ओर का चित्र जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित एक आवासीय सेवा पैनलबोर्ड के आंतरिक भाग को दर्शाता है। तीन सेवा चालकों, दो 'तप्त' लाइन और एक उदासीन, को शीर्ष पर आते हुए देखा जा सकता है। उदासीन तार सभी सफेद तारों के साथ उदासीन बसबार से बाईं ओर जुड़ा हुआ है, और दो तप्त तार मुख्य वियोजक से जुड़े हुए हैं। मुख्य वियोजक के नीचे मुख्य वियोजक और शाखा परिपथ वियोजकों के दो स्तंभों के बीच दो धारावाही बसबार हैं, जिनसे प्रत्येक संबंधित परिपथ के लाल और काले तप्त तार निकलते हैं। तीन तारों (तप्त काले, उदासीन सफेद, और नग्न भूमि) को बाड़े के बाईं ओर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जो सीधे उस एनईएमए 5-15 विद्युत अभिग्राही से जुड़ा होता है, जिसमें विद्युत-तार लगा होता है। उदासीन बसबार के नीचे आने वाले नग्न, फँसे हुए भौमिक तार को देखा जा सकता है।

बाईं ओर का चित्र एक दोहरे पैनल अभिविन्यासː दाईं ओर एक मुख्य पैनल (अग्र-आवरण के साथ) और बाईं ओर एक उप-पैनल (अनावृत) को दर्शाता है। उप-पैनल को दो बड़े तप्त तारों और पैनलों के शीर्ष के पास कोणीय वाहिनी के माध्यम से चलने वाले एक उदासीन तार द्वारा आपूर्त किया जाता है। यह अभिविन्यास वर्तमान यू.एस. राष्ट्रीय विद्युत कोड के दो उल्लंघनों को प्रदर्शित करता है: मुख्य पैनल में भूसम्पर्कक चालक नहीं है (यहाँ इसे उप-पैनल के माध्यम से आपूर्त किया जाता है) और उप-पैनल उदासीन बार भौमिक बार से जुड़ा हुआ है (पहले सेवा वियोजन के बाद ये अलग-अलग बार होने चाहिए, जो इस स्थिति में मुख्य फलक हैं)।

फ्यूज बॉक्स
फ़्यूज बॉक्स की एक सामान्य संरचना 60-एम्पी फ़्यूज़ बॉक्स था, जो वर्ष 1940 से 1965 तक निर्मित घरों में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें शाखा परिपथों के लिए चार प्लग फ़्यूज़ (अर्थात् एडिसन आधार) और प्रमुख उपकरण परिपथ जैसे उद्देश्यों के लिए कार्ट्रिज फ़्यूज़ वाले एक या एक से अधिक फ़्यूज़ खण्ड सम्मिलित थे।[3] वर्ष 1965 के बाद, तीन-तार (230 वोल्ट) सेवा वाला अधिक पर्याप्त 100 एम्पियर पैनल सामान्य हो गया; एक फ़्यूज़ बॉक्स में मुख्य शट-ऑफ़ (बंद) के लिए फ़्यूज़ खण्ड और एकल परिपथों के लिए एक विद्युत परिसर परिपथ और कई प्लग फ़्यूज़ (एडिसन आधार या S प्रकार) हो सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम
यह चित्र यूनाइटेड किंगडम में एक विशिष्ट वितरण पैनल के आतंरिक भाग को दर्शाता है। तीन आगमी चरण तार पैनल के केंद्र में एक मुख्य स्विच के माध्यम से बसबारों से जुड़े होते हैं। उदासीन और भूमि के लिए पैनल के प्रत्येक तरफ दो बसबार हैं। आगमी उदासीन पैनल के दाईं ओर निचले बसबार से जुड़ता है, जो ऊपर बाईं ओर उदासीन बसबार से जुड़ा होता है। आगमी भौमिक तार पैनल के बाईं ओर निचले बसबार से जुड़ा होता है, जो ऊपर दाईं ओर भौमिक बसबार से जुड़ा होता है। आवरण को निचले-दाएँ उदासीन बार से हटा दिया गया है; बाईं ओर उदासीन बार का आवरण स्थान पर है।

चरण बसबारों के बाईं ओर नीचे दो दो-ध्रुव आरसीबीओ और दो एकल-ध्रुव वियोजक हैं, जिनमें से एक अप्रयुक्त है। चित्र में दो-ध्रुव आरसीबीओ दो चरणों से संयोजित नहीं हैं, लेकिन इनमें चरण बसबारों के पीछे आपूर्ति-पक्ष उदासीन संयोजन हैं। बसबारों के दाईं ओर एक एकल-ध्रुव वियोजक, एक दो-ध्रुव आरसीबीओ और एक तीन-ध्रुव वियोजक है।

सचित्र पैनल में एक बड़ा अप्रयुक्त स्थान सम्मिलित है; यह संभावना है कि निर्माता एक ही ढाँचे का उपयोग करके इस पैनल के 18- और 24-स्थिति वाले संस्करणों का उत्पादन करता है।

बड़े वाणिज्यिक, सार्वजनिक और औद्योगिक संस्थापन सामान्यतः वितरण बोर्डों के साथ तीन चरण की आपूर्ति का उपयोग करते हैं जिनमें वियोजकों की युग्मित ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं। बड़े संस्थापन प्रायः सहायक वितरण बोर्डों का उपयोग करते हैं।

दोनों ही स्थितियों में, लगभग 100 एम्पियर (सीयू) या 200 एम्पियर (वितरण बोर्ड) तक आपूर्ति प्रबंधित करने वाले आधुनिक बोर्ड डीआईएन रेल आरोहण पर परिपथ वियोजक और आरसीडी का उपयोग करते हैं। एक संस्थापन में मुख्य वितरण बोर्ड सामान्य रूप से एक मुख्य स्विच (जिसे आगंतुक के रूप में जाना जाता है) प्रदान करता है जो पूरी आपूर्ति के लिए चरण और उदासीन लाइनों को परस्पर बदलता है। (ध्यान दें, आगंतुक को एक विलगक के रूप में संदर्भित, या विक्रय किया जा सकता है, लेकिन यह समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से सख्त अर्थों में एक विलगक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।)

प्रत्येक चरण के लिए विद्युत की आपूर्ति एक बसबार के साथ की जाती है। विभाजित-चरण पैनलों में, अलग-अलग बसबारों को सीधे आगंतुक से आपूर्त किया जाता है, जो परिपथ के समूहों की सुरक्षा के लिए आरसीडी के उपयोग की अनुमति देता है। वैकल्पिक रूप से आरसीबीओ का उपयोग एकल परिपथों को अधिधारा और अवशिष्ट-धारा दोनों सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

ट्रांसफार्मर (जैसे घंटी परिपथ के लिए) और संपर्कक (प्रसार; उदाहरण के लिए बड़ी मोटर या तापन भार के लिए) जैसे अन्य उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है।

यद्यपि मरम्मत के लिए आवरण हटा दिया गया हो, तब भी नए ब्रिटिश वितरण बोर्डों में सामान्यतः आईपी2एक्स से जुड़े सक्रिय हिस्से होते हैं।

उपभोक्ता इकाइयाँ
यूनाइटेड किंगडम में, बीएस 7671 एक उपभोक्ता इकाई को "एक विशेष प्रकार के वितरण बोर्ड के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू परिसर में विद्युत ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण के लिए एक प्रकार का परीक्षण किया गया समन्वित समन्वायोजन सम्मिलित है ..." इन संस्थापनों में सामान्यतः 230 वोल्ट (नाममात्र मानक) पर एकल चरण आपूर्ति होती है; ऐतिहासिक रूप से, इन्हें फ़्यूज़ बॉक्स के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पुरानी उपभोक्ता इकाइयाँ छोटे-परिपथ वियोजक (एमसीबी) के आगमन तक फ़्यूज़ का उपयोग करती थीं। एक मुख्य पैनल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य नए घरेलू सीयू में उपकरणों के लिए 6 से 24 विधियाँ हो सकती हैं (जिनमें से कुछ दो विधियों को अधिगृहीत कर सकते हैं), और दो या दो से अधिक अनुभागों (उदाहरणार्थ अलार्म आदि के लिए एक गैर-आरसीडी अनुभाग, सॉकेट निकास के लिए एक आरसीडी-संरक्षित अनुभाग, और प्रकाश एवं अन्य अंतर्निर्मित उपकरणों के लिए एक आरसीडी-संरक्षित अनुभाग) में विभाजित हो जाती हैं। बहिर्भवन के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यमिक सीयू में सामान्यतः 1 से 4 विधियाँ और एक आरसीडी होता है।

आधुनिक (17वें संस्करण के तारबंधन नियम) सीयू में सॉकेट निकास के अतिरिक्त किसी अन्य चीज के लिए सामान्य रूप से आरसीडी संरक्षित अनुभाग नहीं होते हैं, हालाँकि कुछ पुराने सीयू में आरसीडी आगंतुक विशेषताएँ होती हैं। वर्ष 1990 से पहले, सीयू में आरसीडी (और विभाजित बसबार) मानक नहीं थे। फ़्यूज़ बॉक्स सामान्यतः कार्ट्रिज या पुनः तारयोज्य फ़्यूज़ का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई अन्य सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होता है, और मूलभूत 4-पथीय बॉक्स बहुत सामान्य हैं। कुछ पुराने बॉक्स कभी-कभी लकड़ी के आधार वाले भूरे-काले बैकेलाइट से बने होते हैं। हालाँकि इनकी संरचना ऐतिहासिक है, ये वर्ष 1980 के दशक तक नए स्थापन के लिए मानक उपकरण थे, इसलिए ये बहुत सामान्य हैं। इन बॉक्सों में फ़्यूज़होल्डर सक्रिय टर्मिनलों के साथ आकस्मिक संपर्क से सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं।

लोकप्रिय 4-पथीय फ़्यूज़बॉक्स में सामान्यतः दो प्रकाश और दो सॉकेट परिपथ होते थे, जिसमें सॉकेट परिपथ पर विसर्जन ऊष्मक जैसे भारी या निरंतर भार और ओवन होते थे। यह व्यवस्था वर्तमान अनुशंसित अभ्यास नहीं है, लेकिन यह उपलब्ध सभी संस्थापनों के लिए सामान्य है। अधिक पथों वाले बड़े बॉक्स में निमज्जन ऊष्मक, ओवन और शॉवर जैसे बड़े भारों के लिए अलग फ़्यूज़ होते हैं।

पारंपरिक फ़्यूज़बॉक्स
वर्ष 1950 से पहले के कुछ फ़्यूज़बॉक्स अभी भी सेवा में हैं। इनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि इन बक्सों पर खुले सक्रिय भाग सामान्य हैं। ये जिन प्रतिष्ठानों को आपूर्त करते हैं, वे विद्युत सुरक्षा के लिए आधुनिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत पुराने प्रतिष्ठानों की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक परिपथ के लिए दो फ़्यूज़ (एक सक्रिय पर और दूसरा निष्क्रिय पर) हो सकते हैं। दुर्लभ उदाहरणों में, पुराने वलय परिपथों में प्रति वलय 4 15 एम्पियर फ़्यूज़ (L और N में से प्रत्येक पर एक) से कम नहीं हो सकते हैं, और यह वलय के लिए दो निवेशों में से प्रत्येक के लिए पुनरावृत्त किया जाता है।

निर्माता मतभेद
अधिकांश समय, पैनल और अंतःस्थापित वियोजक एक ही निर्माता द्वारा निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक निर्माता के पास एक या एक से अधिक प्रकार की "प्रणालियाँ" या वियोजक पैनल होते हैं, जो केवल उसी प्रकार के वियोजक को स्वीकार करते हैं। यूरोप में, आरोहण के लिए एक मानक डीआईएन रेल और एक मानक कट-आउट आकार अपनाने के बाद भी, यह एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि बसबार संयोजन की स्थितियाँ मानकीकृत नहीं हैं।

कुछ पैनल 1-इंच चौड़े (25 मिमी) वियोजकों का उपयोग स्पष्ट रूप से करते हैं। हालाँकि, एक निश्चित निर्माता विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि उनके उपकरण में कौन से उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं। इन समन्वायोजनों का परीक्षण किया गया है और एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। ऐसे उपकरणों को बदलने या जोड़ने से "ठीक होना होता है" परिणामस्वरूप अनपेक्षित या खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। निर्माताओं सहित जानकार स्रोतों से सलाह लिए बिना इस प्रकार के संस्थापन नहीं किये जाने चाहिए।

स्थान और नियुक्ति
सौंदर्यशास्र और सुरक्षा कारणों से, घरेलू परिपथ वियोजक पैनल और उपभोक्ता इकाइयाँ सामान्यतः बाहर की अलमारियों, परछत्ती, गैरेज या तहखाने में स्थित होती हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें एक इमारत के सौंदर्य तत्वों ( उदाहरण के लिए, एक कला संस्थापन के रूप में) के हिस्से के रूप में या आसानी से पहुँच योग्य स्थानों में भी चित्रित किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान यू.एस. भवन कोड स्नानगृह (या समान कक्ष), कपड़ों के लिए बनाई गई अलमारी में, या एक इलेक्ट्रीशियन के पैनल तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त स्थान में एक पैनल के संस्थापन पर रोक लगाते हैं। बाहर एक खतरनाक वातावरण में या अन्य असामान्य स्थानों जैसी विशिष्ट स्थितियों में संस्थापन के लिए विशेष उपकरणों और अधिक सख्त संस्थापन पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है।

वितरण बोर्डों को तीन चरण या एकल चरण और सामान्य या आपातकालीन विद्युत-शक्ति के लिए या अन्य पैनलों की आपूर्ति के लिए वितरण पैनल, प्रकाश के लिए प्रकाश पैनल, उपकरण और अभिग्राहियों के लिए विद्युत पैनल और ऐसे अन्य विशेष उपयोगों द्वारा नियोजित किया जा सकता है। ये पैनल सम्पूर्ण इमारत में इमारत के एक हिस्से की सेवा करने वाले बिजली-प्रकोष्ठों में स्थित होते हैं।

सिनेमाघर की प्रकाश-व्यवस्था
सिनेमाघर में, प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ (प्रकाश-मंदक रैक) के रूप में जाने जाने वाला एक विशेष पैनल का उपयोग मंच के प्रकाश उपकरणों को आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक अमेरिकी शैली की प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ में 208वाई/120 वोल्ट 3-चरण निवेश होता है। प्रकोष्ठ में केवल परिपथ वियोजकों के स्थान पर प्रत्येक चरण परिपथ के लिए अपने स्वयं के परिपथ वियोजक के साथ एक ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश-मंदक होता है। इसे प्रकाश-मंदक-प्रति-परिपथ व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। प्रकाश-मंदकों को तीन आगमी चरणों में समान रूप से विभाजित किया गया है। एक 96 प्रकाश-मंदक प्रकोष्ठ में, चरण A पर 32 प्रकाश-मंदक, चरण B पर 32 प्रकाश-मंदक और चरण C पर 32 प्रकाश-मंदक होते हैं, जिससे प्रकाश-भार को यथासंभव समान रूप से प्रसारित किया जा सके। भवन में आपूर्ति ट्रांसफार्मर से विद्युत-शक्ति निवेश के अतिरिक्त,डीएमएक्स-512 जैसे नियंत्रण प्रोटोकॉल में प्रकाश डेस्क से एक नियंत्रण केबल सूचना को प्रकाश-मंदकों तक पहुँचाती है। इस सूचना में प्रत्येक चैनल के लिए प्रकाश स्तर की जानकारी सम्मिलित होती है, जिसके द्वारा यह ये नियंत्रित करता है कि शो के प्रकाश परिवर्तन (प्रकाश संकेत) के दौरान और किस क्षीण समय पर, कौन से प्रकाश-मंदक परिपथ अन्दर आते हैं और कौन से बाहर जाते हैं।

वितरण बोर्ड सतह-आरोहित या फ्लश हो सकते हैं। पूर्व-व्यवस्था बाद के दिनों में तार-बंधन में आसान परिवर्तन या संयोजन प्रदान करती है, लेकिन बाद वाली व्यवस्था विशेष रूप से आवासीय अनुप्रयोग के लिए साफ-सुथरी हो सकती है। वितरण बोर्ड को एक दीवार में लगाने में एक अन्य समस्या यह है कि यदि दीवार ठोस है, तो अधिक ईंटों या खण्डों को हटाने की आवश्यकता हो सकती है, सामान्यतः इस कारण से, निमज्जित (धँसे हुए) बोर्ड नई-निर्माण परियोजनाओं पर केवल तभी स्थापित किया जाते हैं, जब इनके लिए दीवार में आवश्यक स्थान बनाया जा सकता है।

यह भी देखें

 * परिपथ की कुल सीमाएँ
 * उपभोक्ता इकाई
 * विद्युत स्विचबोर्ड
 * विद्युत-मापी
 * विद्युत बसबार प्रणाली
 * स्विचगियर