फ्यूज (विद्युत)

इलेक्ट्रॉनिक्स और   इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग  में, एक  फ्यूज  एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो एक विद्युत सर्किट के   ओवरक्रेक्ट  संरक्षण प्रदान करने के लिए संचालित होता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु तार या पट्टी है जो इसके माध्यम से बहुत अधिक प्रवाह प्रवाहित होने पर पिघल जाता है, जिससे करंट को रोकना या बाधित करना। यह एक   बलिदान उपकरण  है; एक बार जब एक फ्यूज का संचालन हो जाता है तो यह एक खुला सर्किट होता है, और इसके प्रकार के आधार पर इसे बदलना या फिर से तैयार किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शुरुआती दिनों से फ़्यूज़ का उपयोग आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के रूप में किया गया है। आज हजारों अलग -अलग फ्यूज डिज़ाइन हैं जिनमें विशिष्ट वर्तमान और वोल्टेज रेटिंग, ब्रेकिंग क्षमता और प्रतिक्रिया समय है, जो आवेदन के आधार पर है। फ़्यूज़ के समय और वर्तमान परिचालन विशेषताओं को बिना किसी रुकावट के पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए चुना जाता है। वायरिंग नियम आमतौर पर विशेष सर्किट के लिए अधिकतम फ्यूज वर्तमान रेटिंग को परिभाषित करते हैं।  शॉर्ट सर्किट  एस, ओवरलोडिंग, बेमेल लोड, या डिवाइस की विफलता फ्यूज ऑपरेशन के कुछ कारण हैं। जब एक क्षतिग्रस्त लाइव तार एक धातु के मामले के साथ संपर्क बनाता है जो जमीन से जुड़ा होता है, तो एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और फ्यूज पिघल जाएगा।

एक फ्यूज एक दोषपूर्ण प्रणाली से शक्ति को हटाने का एक स्वचालित साधन है; अक्सर विज्ञापनों (आपूर्ति के स्वचालित वियोग) के लिए संक्षिप्त।  सर्किट ब्रेकर  एस का उपयोग फ़्यूज़ के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसमें अलग -अलग विशेषताएं हैं।

इतिहास
ब्रेगेट ने    लाइटनिंग स्ट्राइक  से टेलीग्राफ स्टेशनों की रक्षा के लिए कम-सेक्शन कंडक्टरों के उपयोग की सिफारिश की;पिघलने से, छोटे तार इमारत के अंदर तंत्र और वायरिंग की रक्षा करेंगे तार या पन्नी फ्यूज़िबल तत्वों की एक किस्म का उपयोग टेलीग्राफ केबल और प्रकाश स्थापना की रक्षा के लिए 1864 की शुरुआत में किया गया था

एक फ्यूज को  थॉमस एडिसन  द्वारा 1890 में उनके इलेक्ट्रिक वितरण प्रणाली के हिस्से के रूप में पेटेंट कराया गया था

निर्माण
एक फ्यूज में एक धातु की पट्टी या तार फ्यूज तत्व होता है, सर्किट कंडक्टरों की तुलना में छोटे क्रॉस-सेक्शन के, विद्युत टर्मिनलों की एक जोड़ी के बीच घुड़सवार, और (आमतौर पर) एक गैर-दहनशील आवास द्वारा संलग्न होते हैं।फ्यूज को   श्रृंखला  में व्यवस्थित किया गया है ताकि संरक्षित सर्किट से गुजरने वाले सभी चार्ज को ले जाया जा सके।तत्व का प्रतिरोध वर्तमान प्रवाह के कारण गर्मी उत्पन्न करता है।तत्व का आकार और निर्माण (अनुभवजन्य रूप से) निर्धारित किया जाता है ताकि एक सामान्य धारा के लिए उत्पादित गर्मी तत्व को उच्च तापमान प्राप्त करने का कारण न बन जाए।यदि बहुत अधिक वर्तमान प्रवाह होता है, तो तत्व एक उच्च तापमान तक बढ़ जाता है और या तो सीधे पिघल जाता है, या फिर फ्यूज के भीतर   सोल्डर  ईडी संयुक्त पिघल जाता है, सर्किट को खोलता है।

फ्यूज तत्व जस्ता, तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम से बना है या इन या अन्य विभिन्न धातुओं के बीच मिश्र धातुओं को स्थिर और अनुमानित विशेषताएं प्रदान करने के लिए फ्यूज आदर्श रूप से अपने रेटेड वर्तमान को अनिश्चित काल तक ले जाएगा, और एक छोटी सी अतिरिक्त पर जल्दी से पिघल जाएगा।तत्व को वर्तमान के मामूली हानिरहित वृद्धि से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, और संभवतः सेवा के वर्षों के बाद अपने व्यवहार को ऑक्सीकरण या बदलना नहीं चाहिए।

हीटिंग प्रभाव को बढ़ाने के लिए फ्यूज तत्वों को आकार दिया जा सकता है।बड़े फ़्यूज़ में, वर्तमान को धातु के कई स्ट्रिप्स के बीच विभाजित किया जा सकता है।एक दोहरी-तत्व फ्यूज में एक धातु की पट्टी हो सकती है जो एक शॉर्ट सर्किट पर तुरंत पिघल जाती है, और इसमें एक कम-पिघलने वाला मिलाप भी होता है जो शॉर्ट सर्किट की तुलना में कम मूल्यों के दीर्घकालिक अधिभार का जवाब देता है।फ्यूज तत्वों को स्टील या निक्रोम तारों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, ताकि तत्व पर कोई तनाव नहीं रखा जाए, लेकिन तत्व के टुकड़ों की बिदाई की गति को बढ़ाने के लिए एक वसंत को शामिल किया जा सकता है।

फ्यूज तत्व हवा से घिरा हुआ हो सकता है, या चाप की शमन को गति देने के उद्देश्य से सामग्री द्वारा। सिलिका  रेत या गैर-संचालन तरल पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है।

रेटेड करंट I <सब> n
एक अधिकतम वर्तमान जो फ्यूज सर्किट को बाधित किए बिना लगातार संचालित कर सकता है।

समय बनाम वर्तमान विशेषताओं
जिस गति से एक फ्यूज उड़ता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके माध्यम से कितना वर्तमान बहता है और जिस सामग्री को फ्यूज बनाया जाता है। निर्माता वर्तमान बनाम समय का एक भूखंड प्रदान कर सकते हैं, जिसे अक्सर लॉगरिदमिक तराजू पर प्लॉट किया जाता है, डिवाइस को चिह्नित करने के लिए और फ्यूज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुरक्षात्मक उपकरणों की विशेषताओं के साथ तुलना करने की अनुमति देने के लिए।

ऑपरेटिंग समय एक निश्चित अंतराल नहीं है, लेकिन वर्तमान में वृद्धि के साथ घटता है। फ़्यूज़ को वर्तमान की तुलना में ऑपरेटिंग समय की विशेष विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मानक फ्यूज को एक सेकंड में खोलने के लिए दो बार इसके रेटेड करंट की आवश्यकता हो सकती है, एक फास्ट-ब्लो फ्यूज को 0.1 सेकंड में उड़ाने के लिए अपने रेटेड करंट को दोगुना करने की आवश्यकता हो सकती है, और एक धीमी गति से ब्लो फ्यूज को दो सेकंड के लिए दोगुनी सेकंड के लिए दोगुनी करंट की आवश्यकता हो सकती है। ।

फ्यूज चयन लोड की विशेषताओं पर निर्भर करता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस एक तेज या  'अल्ट्राफास्ट' 'फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस तेजी से गर्म होते हैं जब अतिरिक्त प्रवाह होता है। सबसे तेजी से उड़ाने वाले फ़्यूज़ सबसे संवेदनशील विद्युत उपकरणों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहां एक अधिभार वर्तमान के लिए एक छोटा जोखिम भी हानिकारक हो सकता है। सामान्य फास्ट-ब्लो फ़्यूज़ सबसे सामान्य उद्देश्य फ़्यूज़ हैं। एक  टाइम-डेली फ्यूज  (जिसे  एंटी-सर्ज  या  स्लो-ब्लो '' फ्यूज के रूप में भी जाना जाता है, को एक करंट की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि फ्यूज के रेटेड मान से ऊपर है। फ्यूज उड़ाने के बिना समय की छोटी अवधि। इस प्रकार के फ्यूज का उपयोग मोटर्स जैसे उपकरणों पर किया जाता है, जो गति के लिए आने के दौरान कई सेकंड तक सामान्य धाराओं की तुलना में बड़ा आकर्षित कर सकते हैं।

I 2 t मान
I 2 t रेटिंग विद्युत दोष को साफ करने पर फ्यूज तत्व द्वारा ऊर्जा की मात्रा से संबंधित है। इस शब्द का उपयोग आमतौर पर शॉर्ट सर्किट स्थितियों में किया जाता है और मूल्यों का उपयोग विद्युत नेटवर्क में समन्वय अध्ययन करने के लिए किया जाता है। I 2 t पैरामीटर प्रत्येक फ्यूज परिवार के लिए निर्माता डेटा शीट में चार्ट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उपकरणों के साथ फ्यूज ऑपरेशन के समन्वय के लिए, दोनों पिघलने वाले I 2 t और क्लीयरिंग I  2 t निर्दिष्ट हैं। पिघलने I 2 t फ्यूज तत्व को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के लिए आनुपातिक है। क्लीयरिंग I 2 t कुल ऊर्जा के लिए आनुपातिक है जब एक गलती को साफ करते समय फ्यूज के माध्यम से होता है। ऊर्जा मुख्य रूप से फ़्यूज़ के साथ -साथ उपलब्ध गलती स्तर और सिस्टम वोल्टेज के लिए वर्तमान और समय पर निर्भर है। चूंकि i 2 t रेटिंग की रेटिंग उस ऊर्जा के लिए आनुपातिक है, जिसके माध्यम से वह देता है, यह गर्मी और चुंबकीय बलों से थर्मल क्षति का एक उपाय है जो एक गलती के अंत द्वारा उत्पादित किया जाएगा।

ब्रेकिंग क्षमता
ब्रेकिंग क्षमता अधिकतम वर्तमान है जो फ्यूज द्वारा सुरक्षित रूप से बाधित हो सकती है।यह  संभावित शॉर्ट-सर्किट वर्तमान  से अधिक होना चाहिए।लघु फ़्यूज़ में केवल 10 गुना उनके रेटेड वर्तमान में एक बाधित रेटिंग हो सकती है।छोटे,    कम-वोल्टेज  के लिए फ़्यूज़, आमतौर पर आवासीय, वायरिंग सिस्टम को आमतौर पर उत्तरी अमेरिकी अभ्यास में, 10,000 एम्पीयर को बाधित करने के लिए रेट किया जाता है।वाणिज्यिक या औद्योगिक बिजली प्रणालियों के लिए फ़्यूज़ में अधिक बाधित रेटिंग होनी चाहिए, जिसमें कुछ कम-वोल्टेज वर्तमान-सीमित उच्च बाधित फ़्यूज़ 300,000 एम्पीयर के लिए रेट किए गए हैं।उच्च-वोल्टेज उपकरणों के लिए फ़्यूज़, 115,000 वोल्ट तक, कुल   स्पष्ट शक्ति  (मेगावोल्ट-एम्पर,    एमवीए ) द्वारा सर्किट पर गलती स्तर पर रेट किया गया है।

कुछ फ़्यूज़ उच्च टूटना क्षमता (HRC) या उच्च ब्रेकिंग क्षमता (HBC) नामित हैं और आमतौर पर रेत या एक समान सामग्री से भरे होते हैं

के साथ एचआरसी फ्यूज कम-वोल्टेज उच्च टूटना क्षमता (एचआरसी) फ़्यूज़ का उपयोग कम-वोल्टेज नेटवर्क में मुख्य वितरण बोर्डों के क्षेत्र में किया जाता है जहां एक उच्च भावी शॉर्ट सर्किट वर्तमान होता है।वे आम तौर पर पेंच-प्रकार के फ़्यूज़ से बड़े होते हैं, और फेरुले कैप या ब्लेड संपर्क होते हैं।उच्च टूटना क्षमता फ़्यूज़ को 120 ka के वर्तमान को बाधित करने के लिए रेट किया जा सकता है।

एचआरसी फ़्यूज़ का व्यापक रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग सार्वजनिक पावर ग्रिड में भी किया जाता है, उदा।ट्रांसफार्मर स्टेशनों में, मुख्य वितरण बोर्ड, या जंक्शन बक्से के निर्माण में और मीटर फ़्यूज़ के रूप में।

कुछ देशों में, उच्च दोष वर्तमान उपलब्ध होने के कारण जहां इन फ़्यूज़ों का उपयोग किया जाता है, स्थानीय नियम केवल इन फ़्यूज़ को बदलने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को अनुमति दे सकते हैं।एचआरसी फ्यूज की कुछ किस्मों में विशेष हैंडलिंग सुविधाएँ शामिल हैं।

रेटेड वोल्टेज
फ्यूज की वोल्टेज रेटिंग के बराबर होना चाहिए या, से अधिक, ओपन-सर्किट वोल्टेज क्या होगा।उदाहरण के लिए, 32 वोल्ट पर रेट किया गया एक ग्लास ट्यूब फ्यूज 120 या 230 & nbsp; v के वोल्टेज स्रोत से वर्तमान में वर्तमान को बाधित नहीं करेगा।यदि एक 32 & nbsp; v फ्यूज 120 या 230 V स्रोत को बाधित करने का प्रयास करता है, तो   आर्क  परिणाम हो सकता है।   प्लाज्मा  ग्लास ट्यूब के अंदर वर्तमान का संचालन करना जारी रख सकता है जब तक कि वर्तमान उस बिंदु तक कम न हो जाए जहां प्लाज्मा एक गैर-चालन गैस बन जाता है।रेटेड वोल्टेज अधिकतम   वोल्टेज स्रोत  से अधिक होना चाहिए, इसे डिस्कनेक्ट करना होगा।श्रृंखला में फ़्यूज़ को जोड़ने से संयोजन के रेटेड वोल्टेज को नहीं बढ़ाया जाता है, न ही किसी एक फ्यूज के।

कुछ हजार वोल्ट के लिए रेट किए गए मध्यम-वोल्टेज फ़्यूज़ को कम वोल्टेज सर्किट पर कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी लागत के कारण और क्योंकि वे बहुत कम वोल्टेज पर काम करते समय सर्किट को ठीक से साफ नहीं कर सकते हैं

वोल्टेज ड्रॉप
निर्माता रेटेड करंट में फ्यूज में वोल्टेज ड्रॉप निर्दिष्ट कर सकता है।एक फ्यूज के ठंडे प्रतिरोध और इसके वोल्टेज ड्रॉप मूल्य के बीच सीधा संबंध है एक बार जब वर्तमान लागू हो जाता है, तो एक फ्यूज का प्रतिरोध और वोल्टेज ड्रॉप लगातार अपने  ऑपरेटिंग तापमान  के उदय के साथ बढ़ेगा जब तक कि फ्यूज अंत में थर्मल संतुलन तक नहीं पहुंचता।वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर कम-वोल्टेज अनुप्रयोगों में फ्यूज का उपयोग करते समय।वोल्टेज ड्रॉप अक्सर अधिक पारंपरिक तार प्रकार के फ़्यूज़ में महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अन्य तकनीकों में महत्वपूर्ण हो सकता है जैसे कि    रेसेटेबल  (पीपीटीसी) प्रकार फ़्यूज़।

तापमान व्युत्पन्न
परिवेश का तापमान एक फ्यूज के परिचालन मापदंडों को बदल देगा।1 & nbsp के लिए रेटेड एक फ्यूज; 25 & nbsp; ° C पर ° 40 & nbsp; ° C पर 10% या 20% अधिक वर्तमान का संचालन कर सकते हैं और 100 & nbsp; ° C पर अपने रेटेड मूल्य के 80% पर खुल सकते हैं।ऑपरेटिंग मूल्य प्रत्येक फ्यूज परिवार के साथ अलग -अलग होंगे और निर्माता डेटा शीट में प्रदान किए जाते हैं।

अंकन
अधिकांश फ़्यूज़   हैं जो शरीर पर  चिह्नित हैं या    एंड कैप  चिह्नों के साथ जो उनकी रेटिंग का संकेत देते हैं।  सरफेस-माउंट टेक्नोलॉजी  चिप टाइप फ़्यूज़ में कुछ या कोई चिह्न नहीं है, जिससे पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है।

इसी तरह के दिखने वाले फ़्यूज़ में काफी अलग -अलग गुण हो सकते हैं, उनके चिह्नों द्वारा पहचाने जाते हैं।फ्यूज अंकन आम तौर पर निम्नलिखित जानकारी को व्यक्त करेगा, या तो स्पष्ट रूप से पाठ के रूप में, या फिर किसी विशेष प्रकार के लिए अनुमोदन एजेंसी अंकन के साथ निहित है:
 * फ्यूज की वर्तमान रेटिंग ।
 * वोल्ट फ्यूज की आयु रेटिंग।
 * समय -   वर्तमान  विशेषता;यानी फ्यूज स्पीड।
 * राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक एजेंसियों द्वारा अनुमोदन।
 * निर्माता /  भाग संख्या  /श्रृंखला।
 * रेटिंग को रोकना ( ब्रेकिंग क्षमता )

पैकेज और सामग्री
के लिए विभिन्न धारक फ़्यूज़ कई अनुप्रयोगों में सेवा करने के लिए आकार और शैलियों के एक विशाल सरणी में आते हैं, मानकीकृत पैकेज लेआउट में निर्मित उन्हें आसानी से विनिमेय बनाने के लिए। फ्यूज बॉडी  सिरेमिक,   ग्लास ,   प्लास्टिक ,   फाइबरग्लास , ढाले   MICA     लैमिनेट्स , या    मोल्डिंग  ढाले हुए ]] संपीड़ित फाइबर को लागू करते हैं।

कारतूस ( फेरुले ) फ़्यूज़ में एक बेलनाकार शरीर होता है जो धातु के अंत कैप के साथ समाप्त होता है। कुछ कारतूस फ़्यूज़ को एक धारक में गलत फ्यूज रेटिंग के आकस्मिक सम्मिलन को रोकने के लिए विभिन्न आकारों के अंत कैप के साथ निर्मित किया जाता है, जिससे उन्हें एक बोतल का आकार मिलता है।

कम वोल्टेज पावर सर्किट के लिए फ़्यूज़ में   बोल्ट  ब्लेड या टैग    टर्मिनलों  जो कि फ्यूजहोल्डर को शिकंजा द्वारा सुरक्षित हैं। कुछ ब्लेड-प्रकार के टर्मिनलों को स्प्रिंग क्लिप द्वारा रखा जाता है। ब्लेड प्रकार के फ़्यूज़ को अक्सर फ्यूज होल्डर से हटाने के लिए एक विशेष उद्देश्य एक्सट्रैक्टर टूल के उपयोग की आवश्यकता होती है।

नवीकरणीय फ़्यूज़ में बदली जाने योग्य फ्यूज तत्व होते हैं, जिससे फ्यूज बॉडी और टर्मिनलों को पुन: उपयोग करने की अनुमति मिलती है यदि फ्यूज ऑपरेशन के बाद क्षतिग्रस्त नहीं किया जाता है।

टांका लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए फ़्यूज़ से   प्रिंटेड सर्किट बोर्ड  में रेडियल या अक्षीय    वायर लीड  हैं।    सरफेस माउंट  फ़्यूज़ में    सोल्डर पैड  लीड के बजाय है।

निष्कासन प्रकार के उच्च-वोल्टेज फ़्यूज़ में फाइबर या ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक ट्यूब और एक खुला अंत होता है, और फ्यूज तत्व को बदल दिया जा सकता है।

 अर्ध-संलग्नक फ़्यूज़  फ्यूज वायर वाहक हैं, जिसमें फ्यूज़िबल वायर को ही बदल दिया जा सकता है। सटीक फ़्यूज़िंग करंट को एक संलग्न फ्यूज के रूप में अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है, और फ्यूज वायर को बदलने पर सही व्यास और सामग्री का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, और इन कारणों से ये फ़्यूज़ धीरे -धीरे पक्ष से गिर रहे हैं।

ये अभी भी  उपभोक्ता इकाई  एस में दुनिया के कुछ हिस्सों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कम आम हो रहे हैं। जबकि ग्लास फ़्यूज़ में निरीक्षण उद्देश्यों के लिए दिखाई देने वाले फ्यूज तत्व का लाभ होता है, उनके पास कम  ब्रेकिंग क्षमता  (रेटिंग रेटिंग) है, जो आम तौर पर उन्हें 250 वी <सब> एसी  पर 15 ए या उससे कम के अनुप्रयोगों तक सीमित करता है । सिरेमिक फ़्यूज़ को उच्च ब्रेकिंग क्षमता का लाभ होता है, जिससे    वर्तमान  और   वोल्टेज  के साथ सर्किट में उनके उपयोग की सुविधा मिलती है।   सैंड  के साथ एक फ्यूज बॉडी को भरने से    आर्क  का अतिरिक्त शीतलन प्रदान करता है और फ्यूज की ब्रेकिंग क्षमता को बढ़ाता है। मध्यम-वोल्टेज फ़्यूज़ में    आर्क  के बुझाने में सहायता के लिए तरल से भरे लिफाफे हो सकते हैं। कुछ प्रकार के वितरण स्विचगियर    तेल  में डूबे हुए फ्यूज लिंक का उपयोग करते हैं जो उपकरण भरता है।

फ्यूज पैकेज में एक अस्वीकृति सुविधा शामिल हो सकती है जैसे कि पिन, स्लॉट, या टैब, जो अन्यथा समान दिखने वाले फ़्यूज़ के इंटरचेंज को रोकता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी वर्ग आरके फ़्यूज़ के लिए फ्यूज धारकों में एक पिन होता है जो समान-दिखने वाले वर्ग एच फ़्यूज़ की स्थापना को रोकता है, जिसमें बहुत कम ब्रेकिंग क्षमता और एक ठोस ब्लेड टर्मिनल होता है जिसमें आरके प्रकार के स्लॉट का अभाव होता है।

आयाम
फ्यूज की विभिन्न रेटिंग के इंटरचेंज को रोकने के लिए अलग -अलग आकार के बाड़ों के साथ फ़्यूज़ का निर्माण किया जा सकता है।उदाहरण के लिए,  बोतल शैली  अलग -अलग कैप व्यास के साथ रेटिंग के बीच अंतर करता है।ऑटोमोटिव ग्लास फ़्यूज़ अलग-अलग लंबाई में बनाए गए थे, ताकि कम रेटिंग के लिए एक सर्किट में स्थापित किए जा रहे उच्च-रेटेड फ़्यूज़ को रोका जा सके।

विशेष विशेषताएं
ग्लास कारतूस और प्लग फ़्यूज़ फ्यूज़िबल तत्व के सीधे निरीक्षण की अनुमति देते हैं।अन्य फ़्यूज़ में अन्य संकेत विधियाँ शामिल हैं:
 * पिन या स्ट्राइकर पिन & nbsp; - जब तत्व उड़ाया जाता है तो फ्यूज कैप से बाहर निकल जाता है।
 * डिस्क & nbsp; - एक रंगीन डिस्क (फ्यूज के अंत टोपी में घुड़सवार फ्लश) जब तत्व उड़ाया जाता है तो बाहर गिर जाता है।
 * एलिमेंट विंडो & nbsp; - फ्यूज बॉडी में निर्मित एक छोटी सी खिड़की एक उड़ा हुआ तत्व का दृश्य संकेत प्रदान करने के लिए।
 * बाहरी यात्रा संकेतक & nbsp; - स्ट्राइकर पिन के समान कार्य, लेकिन एक संगत फ्यूज के लिए बाहरी रूप से (क्लिप का उपयोग करके) संलग्न किया जा सकता है।

कुछ फ़्यूज़ एक विशेष उद्देश्य माइक्रो स्विच या रिले यूनिट को फ्यूज बॉडी को तय करने की अनुमति देते हैं।जब फ्यूज तत्व उड़ता है, तो संकेत पिन  माइक्रो स्विच  या रिले को सक्रिय करने के लिए विस्तारित होता है, जो बदले में, एक घटना को ट्रिगर करता है।

मध्यम-वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए कुछ फ़्यूज़ समानांतर में दो या तीन अलग-अलग बैरल और दो या तीन फ्यूज तत्वों का उपयोग करते हैं।

IEC 60269 फ़्यूज़
के साथ एक स्क्रू-टाइप फ्यूज धारक का क्रॉस सेक्शन

इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन   लो-वोल्टेज  पावर फ़्यूज़ के लिए मानक 60269 प्रकाशित करता है।मानक चार संस्करणों में है, जो सामान्य आवश्यकताओं का वर्णन करता है, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए फ़्यूज़, आवासीय अनुप्रयोगों के लिए फ़्यूज़, और अर्धचालक उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ़्यूज़।IEC मानक कई राष्ट्रीय मानकों को एकजुट करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़्यूज़ की विनिमेयता में सुधार होता है।IEC मानकों को पूरा करने के लिए परीक्षण की गई विभिन्न तकनीकों के सभी फ़्यूज़ में समान समय-वर्तमान विशेषताएं होंगी, जो डिजाइन और रखरखाव को सरल करती हैं।

उल 248 फ़्यूज़ (उत्तरी अमेरिका)
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, कम-वोल्टेज फ़्यूज़ टू 1 & nbsp; केवी एसी रेटिंग  अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज  स्टैंडर्ड यूएल 248 या हार्मोनाइज्ड   कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन  स्टैंडर्ड C22.2 नंबर 248 के अनुसार बनाई जाती है। यह मानक फ़्यूज़ पर लागू होता है। रेटेड 1 & nbsp; kv या उससे कम, AC या DC, और   ब्रेकिंग क्षमता के साथ  तक 200 & nbsp; ka। ये फ़्यूज़ कनाडाई इलेक्ट्रिकल कोड, भाग I (CEC), या   नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, NFPA 70 (NEC) के बाद की स्थापना के लिए हैं।

यूएसए/कनाडा में फ़्यूज़ (और  सर्किट ब्रेकर  एस) के लिए मानक एम्पीयर रेटिंग को 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125 माना जाता है। 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, और 6000 एम्पीयर। फ़्यूज़ के लिए अतिरिक्त मानक एम्पीयर रेटिंग 1, 3, 6, 10 और 601 हैं।

UL 248 में वर्तमान में 19 भाग हैं। UL 248-1 फ़्यूज़ के लिए सामान्य आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जबकि बाद वाले भागों को विशिष्ट फ़्यूज़ आकारों के लिए समर्पित किया जाता है (Ex: 248-8 क्लास J के लिए, कक्षा L के लिए 248-10), या अद्वितीय गुणों के साथ फ़्यूज़ की श्रेणियों के लिए (Ex: सेमीकंडक्टर फ़्यूज़ के लिए 248-13, फोटोवोल्टिक फ़्यूज़ के लिए 248-19)। सामान्य आवश्यकताएं (248-1) पूरक भाग (240-एक्स) द्वारा संशोधित के अलावा लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, UL 248-19 फोटोवोल्टिक फ़्यूज़ को सामान्य आवश्यकताओं के तहत 1500 वोल्ट, डीसी, बनाम 1000 वोल्ट तक रेटेड करने की अनुमति देता है।

IEC और UL नामकरण थोड़ा भिन्न होता है। IEC मानक  फ्यूज़िबल लिंक  और   फ्यूज होल्डर  की विधानसभा के रूप में एक फ्यूज को संदर्भित करते हैं। उत्तरी अमेरिकी मानकों में,  फ्यूज  विधानसभा का बदली हुई हिस्सा है, और एक  फ्यूज लिंक  एक फ्यूज में स्थापना के लिए एक नंगे धातु तत्व होगा।

ऑटोमोटिव फ़्यूज़


 ऑटोमोटिव फ़्यूज़  का उपयोग वाहनों के लिए वायरिंग और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कई अलग -अलग प्रकार के ऑटोमोटिव फ़्यूज़ हैं और उनका उपयोग विद्युत सर्किट की विशिष्ट अनुप्रयोग, वोल्टेज और वर्तमान मांगों पर निर्भर है। ऑटोमोटिव फ़्यूज़ को फ्यूज ब्लॉक, इनलाइन फ्यूज धारकों या फ्यूज क्लिप में लगाया जा सकता है। कुछ मोटर वाहन फ़्यूज़ कभी-कभी गैर-ऑटोमोटिव विद्युत अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। ऑटोमोटिव फ़्यूज़ के मानकों को  SAE इंटरनेशनल  (पूर्व में ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के सोसायटी के रूप में जाना जाता है) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

ऑटोमोटिव फ़्यूज़ को चार अलग -अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 * ब्लेड फ़्यूज़
 * ग्लास ट्यूब या बॉश प्रकार
 * फ्यूज़िबल लिंक एस
 * फ्यूज लिमिटर्स

32 वोल्ट पर रेट किए गए अधिकांश मोटर वाहन फ़्यूज़ का उपयोग 24 वोल्ट डीसी और नीचे रेटेड सर्किट पर किया जाता है। कुछ वाहन एक दोहरी [[ 42-वोल्ट विद्युत प्रणाली का उपयोग करते हैं |  12/42 & nbsp; v dc विद्युत प्रणाली] इसके लिए 58 & nbsp; v dc पर रेटेड फ्यूज की आवश्यकता होगी।

उच्च वोल्टेज फ़्यूज़
नीचे लटका हुआ है फ़्यूज़ का उपयोग 115,000 वोल्ट एसी तक पावर सिस्टम पर किया जाता है।हाई-वोल्टेज   फ़्यूज़  का उपयोग इंस्ट्रूमेंट   ट्रांसफार्मर  एस की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो बिजली की पैमाइश के लिए उपयोग किया जाता है, या छोटी पावर   ट्रांसफार्मर  एस के लिए जहां   सर्किट ब्रेकर  का खर्च वारंट नहीं है।115 केवी पर एक सर्किट ब्रेकर पावर फ़्यूज़ के एक सेट के रूप में पांच गुना तक खर्च हो सकता है, इसलिए परिणामस्वरूप बचत दसियों हजार डॉलर हो सकती है

मध्यम-वोल्टेज वितरण प्रणालियों में, 1-3 घरों की सेवा करने वाले ट्रांसफार्मर की रक्षा के लिए एक पावर फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है।पोल-माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग हमेशा   फ्यूज़िबल कटआउट  द्वारा संरक्षित होते हैं, जिसमें    लाइव-लाइन रखरखाव  टूल का उपयोग करके फ्यूज तत्व को बदल दिया जा सकता है।

मध्यम-वोल्टेज फ़्यूज़ का उपयोग मोटर्स, कैपेसिटर बैंकों और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है और खुले स्विचबोर्ड पर धातु संलग्न स्विचगियर, या (शायद ही नए डिजाइनों में) में लगाया जा सकता है।

निष्कासन फ़्यूज़
बड़े पावर फ़्यूज़ स्थिर और अनुमानित प्रदर्शन प्रदान करने के लिए  सिल्वर,   कॉपर  या   टिन  से बने फ्यूज़िबल तत्वों का उपयोग करते हैं।उच्च वोल्टेज  निष्कासन फ़्यूज़    बोरिक एसिड  जैसे गैस-विकसित पदार्थों के साथ फ्यूज़िबल लिंक को घेरता है।जब फ्यूज उड़ता है, तो चाप से गर्मी बोरिक एसिड को गैसों के बड़े संस्करणों को विकसित करने का कारण बनती है।संबंधित उच्च दबाव (अक्सर 100 वायुमंडल से अधिक) और ठंडा गैसें तेजी से परिणामी चाप को बुझाती हैं।गर्म गैसों को तब विस्फोटक रूप से फ्यूज के अंत (एस) से बाहर निकाल दिया जाता है।इस तरह के फ़्यूज़ को केवल बाहर का उपयोग किया जा सकता है।

के पास एक सबस्टेशन में 115 & nbsp; केवी हाई-वोल्टेज फ्यूज ]] इस प्रकार के फ़्यूज़ में एक स्विच तंत्र को संचालित करने के लिए एक प्रभाव पिन हो सकता है, ताकि सभी तीन चरणों को बाधित किया जाए यदि कोई भी फ्यूज उड़ता है।

 हाई-पावर फ्यूज  का अर्थ है कि ये फ़्यूज़ कई किलोएम्पर को बाधित कर सकते हैं।कुछ निर्माताओं ने 63 & nbsp; KA   शॉर्ट-सर्किट  करंट के लिए अपने फ़्यूज़ का परीक्षण किया है।

सर्किट ब्रेकर्स के साथ तुलना
फ़्यूज़ में अक्सर समान रेटिंग के लिए  सर्किट ब्रेकर  की तुलना में कम खर्चीली और सरल होने के फायदे होते हैं। उड़ाए गए फ्यूज को एक नए उपकरण के साथ बदल दिया जाना चाहिए जो केवल एक ब्रेकर को रीसेट करने की तुलना में कम सुविधाजनक है और इसलिए लोगों को दोषों को अनदेखा करने से हतोत्साहित करने की संभावना है। दूसरी ओर, पहले सर्किट को अलग किए बिना एक फ्यूज की जगह (अधिकांश बिल्डिंग वायरिंग डिज़ाइन प्रत्येक फ्यूज के लिए व्यक्तिगत अलगाव स्विच प्रदान नहीं करते हैं) अपने आप में खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर गलती एक शॉर्ट सर्किट है।

उच्च टूटने की क्षमता वाले फ़्यूज़ को 600 & nbsp; v ac पर 300,000 एम्पीयर तक सुरक्षित रूप से बाधित करने के लिए रेट किया जा सकता है। उच्च शॉर्ट-सर्किट के स्तर के साथ कम-वोल्टेज पावर सर्किट में ब्रेकरों की रक्षा के लिए कुछ ढाला-केस ब्रेकरों के आगे विशेष वर्तमान-सीमित फ़्यूज़ लागू किए जाते हैं।

 करंट-लिमिटिंग  फ़्यूज़ इतनी जल्दी काम करते हैं कि वे कुल लेट-थ्रू ऊर्जा को सीमित कर देते हैं जो सर्किट में गुजरती है, जिससे डाउनस्ट्रीम उपकरणों को क्षति से बचाने में मदद मिलती है। ये फ़्यूज़ एसी पावर फ्रीक्वेंसी के एक से कम चक्र में खुलते हैं; सर्किट ब्रेकर इस गति से मेल नहीं खा सकते हैं।

कुछ प्रकार के सर्किट ब्रेकरों को एक रुकावट के दौरान उनके यांत्रिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। यह फ़्यूज़ के साथ मामला नहीं है, जो पिघलने वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है जहां फ्यूज के लिए फ्यूज की स्थिति के तहत संचालित करने के लिए कोई यांत्रिक संचालन की आवश्यकता नहीं होती है।

एक बहु-चरण पावर सर्किट में, यदि केवल एक फ्यूज खुलता है, तो शेष चरणों में सामान्य धाराओं की तुलना में अधिक होगा, और असंतुलित वोल्टेज, मोटर्स को संभावित नुकसान के साथ। फ़्यूज़ केवल ओवरक्रैक, या एक डिग्री, ओवर-तापमान के लिए, और आमतौर पर   सुरक्षात्मक रिले  के साथ स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मध्यम-वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन फ़्यूज़ के कुछ निर्माता बाहरी  सुरक्षात्मक रिले  एस द्वारा संचालित फ्यूज में   पाइरोटेक्निक  डिवाइस को जोड़कर रिले सुरक्षा के लचीलेपन के साथ फ्यूज़िबल तत्व की अति-संरक्षण विशेषताओं को जोड़ते हैं।

घरेलू अनुप्रयोगों के लिए,   लघु सर्किट ब्रेकर्स (MCB)  व्यापक रूप से फ़्यूज़ के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उनका रेटेड करंट उपकरण के लोड करंट को संरक्षित और परिवेश परिचालन तापमान पर निर्भर करता है। वे निम्नलिखित रेटिंग में उपलब्ध हैं: 6 ए, 10 ए, 16 ए, 20 ए, 25 ए, 32 ए, 45 ए, 50 ए, 63 ए, 80 ए, 100 ए, 125 ए

यूनाइटेड किंगडम
यूके में, पुराने इलेक्ट्रिकल  उपभोक्ता इकाई  एस (जिसे फ्यूज बॉक्स भी कहा जाता है) को या तो अर्ध-संलग्न (rewirable) फ़्यूज़ के साथ फिट किया गया है (BS 3036) या कारतूस फ़्यूज़ (BS 1361). । फ़्यूज़ के बजाय, हालांकि कारतूस फ़्यूज़ कभी -कभी अभी भी उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि कुछ अनुप्रयोगों में MCBs उपद्रव ट्रिपिंग के लिए प्रवण हैं।

नवीकरणीय फ़्यूज़ (rewirebable या कारतूस) उपयोगकर्ता प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि धारक में उच्च-रेटेड या डबल फ्यूज तत्व (लिंक या तार) को डालना आसान है ( ओवरफ्यूजिंग ), या बस फिटिंग मौजूदा वाहक के लिए तांबे के तार या यहां तक ​​कि पूरी तरह से अलग प्रकार की वस्तु (सिक्के, हेयरपिन, पेपर क्लिप, नाखून, आदि) के साथ। फ्यूज बॉक्स के दुरुपयोग का एक रूप  पेनी  को सॉकेट में रखना था, जिसने ओवरक्रैक प्रोटेक्शन को हराया और एक खतरनाक स्थिति में परिणाम दिया। इस तरह के छेड़छाड़ फ्यूज के पूर्ण निरीक्षण के बिना दिखाई नहीं देगी।   फ्यूज वायर  का उपयोग उत्तरी अमेरिका में इस कारण से कभी नहीं किया गया था, हालांकि वितरण बोर्डों के लिए नवीकरणीय फ़्यूज़ जारी हैं।

<गैलरी की चौड़ाई = 180px हाइट्स = 120px कैप्शन = यूके फ्यूज बॉक्स और रीविरेबल फ़्यूज़> File:MEM 1957 cu open.jpg|चार रीविरेबल फ्यूज धारकों (दो 30 & nbsp; ए और दो 15 & nbsp; ए) के साथ मेम रीविरेबल फ्यूज बॉक्स स्थापित सी।1957 (कवर हटा दिया गया) File:MEM 1957 fuseholders.jpg|मेम रीविरेबल फ्यूज होल्डर्स (30 & nbsp; a और 15 & nbsp; a) File:FuseBoxforWikipedia.jpg|आठ रीविरेबल फ्यूज धारकों के साथ वायलेक्स मानक फ्यूज बॉक्स File:Fuse wire.jpg|ब्रिटेन के उपभोक्ताओं को बेचा जाता है 

यूनाइटेड किंगडम में  Wylex Standard  उपभोक्ता इकाई बहुत लोकप्रिय थी जब तक कि वायरिंग नियमों ने   अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस  S (RCDs) की मांग शुरू कर दी, जो कि सुसंगत क्षेत्र के बाहर संभवतः उपकरणों की आपूर्ति कर सकते थे। डिज़ाइन आरसीडी या    आरसीबीओएस  की फिटिंग के लिए अनुमति नहीं देता है। मुख्य स्विच के बजाय आरसीडी के साथ कुछ वायलेक्स मानक मॉडल बनाए गए थे, लेकिन (संपूर्ण स्थापना की आपूर्ति करने वाली उपभोक्ता इकाइयों के लिए) यह अब    वायरिंग विनियम  के साथ आज्ञाकारी नहीं है क्योंकि अलार्म सिस्टम के रूप में आरसीडी नहीं होना चाहिए -संरक्षित। फ्यूज बेस की दो शैलियाँ हैं जिन्हें इन इकाइयों में खराब किया जा सकता है: एक को फिर से बनाने योग्य फ्यूजवायर वाहक के लिए डिज़ाइन किया गया और एक कारतूस फ्यूज वाहक के लिए डिज़ाइन किया गया। वर्षों से MCBs आधार की दोनों शैलियों के लिए बनाया गया है। दोनों मामलों में, उच्च रेटेड वाहक में व्यापक पिन थे, इसलिए एक वाहक को आधार को बदलने के बिना एक उच्च रेटेड के लिए नहीं बदला जा सकता था। कारतूस फ्यूज वाहक भी अब डिनर-रेल बाड़ों के लिए उपलब्ध हैं

उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका में, 1960 से पहले वायर्ड इमारतों में फ़्यूज़ का उपयोग किया गया था। ये   एडिसन बेस   फ़्यूज़ एडिसन-बेस गरमागरम लैंप के समान फ्यूज सॉकेट में पेंच करेंगे। रेटिंग 5, 10, 15, 20, 25 और 30 एम्पीयर थे। अत्यधिक वर्तमान रेटिंग के साथ फ़्यूज़ की स्थापना को रोकने के लिए, बाद में फ्यूज बॉक्स में फ्यूज-होल्डर सॉकेट में अस्वीकृति विशेषताएं शामिल थीं, जिन्हें आमतौर पर  अस्वीकृति आधार (टाइप एस फ़्यूज़)  के रूप में जाना जाता है, जिनमें छोटे व्यास होते हैं जो छोटे व्यास होते हैं जो रेटिंग की रेटिंग के आधार पर भिन्न होते हैं। फ्यूज। इसका मतलब यह है कि फ़्यूज़ को केवल प्रीसेट (टाइप एस) फ्यूज रेटिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह एक उत्तर अमेरिकी, त्रि-राष्ट्रीय मानक (उल 4248-11; कैन/CSA-C22.2 सं। 4248.11-07 (R2012); मौजूदा एडिसन फ्यूज बोर्डों को आसानी से केवल अस्वीकृति आधार (प्रकार एस) फ़्यूज़ को स्वीकार करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, स्क्रू-इन छेड़छाड़-प्रूफ एडाप्टर द्वारा। मौजूदा एडिसन फ्यूज होल्डर में यह एडेप्टर स्क्रू, और नामित प्रकार के रेटेड फ्यूज को स्वीकार करने के लिए एक छोटा व्यास थ्रेडेड होल है

<गैलरी चौड़ाई = 180px> File:Edison-base-and-Type-S-fuses.jpg|एडिसन बेस (बाएं) और टाइप एस फ़्यूज़ (दाएं) File:Murray-fuse-box.jpg|उत्तरी अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले प्रकार का एक पुराना फ्यूज बॉक्स 

कुछ कंपनियां रेसेटेबल मिनिएचर थर्मल  सर्किट ब्रेकर  एस का निर्माण करती हैं, जो एक फ्यूज सॉकेट में पेंच करती हैं  कुछ इंस्टॉलेशन इन एडिसन-बेस सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग करते हैं।हालांकि, आज बेचे जाने वाले किसी भी ब्रेकर में एक दोष है।यह एक दरवाजे के साथ एक सर्किट-ब्रेकर बॉक्स में स्थापित किया जा सकता है।यदि हां, तो यदि दरवाजा बंद है, तो दरवाजा ब्रेकर के रीसेट बटन को पकड़ सकता है।जबकि इस राज्य में, ब्रेकर प्रभावी रूप से बेकार है: यह कोई अति सुरक्षा सुरक्षा प्रदान नहीं करता है

1950 के दशक में, शाखा सर्किट संरक्षण के लिए नए आवासीय या औद्योगिक निर्माण में फ़्यूज़ को कम वोल्टेज सर्किट ब्रेकरों द्वारा सुपरसोर किया गया था।

इलेक्ट्रिक मोटर सर्किट के संरक्षण के लिए फ़्यूज़ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है;छोटे अधिभार के लिए, मोटर सुरक्षा सर्किट स्वचालित रूप से नियंत्रित संपर्ककर्ता को खोल देगा, और फ्यूज केवल लघु सर्किट या चरम अधिभार के लिए काम करेगा।

श्रृंखला में फ़्यूज़ का समन्वय
जहां कई फ़्यूज़ एक बिजली वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर श्रृंखला में जुड़े होते हैं, यह केवल फ्यूज (या अन्य ओवरक्रैक डिवाइस) को उड़ाने (स्पष्ट) को उड़ाने के लिए वांछनीय है, जो कि गलती के सबसे करीब है।इस प्रक्रिया को समन्वय या भेदभाव कहा जाता है और एक सामान्य वर्तमान आधार पर प्लॉट किए जाने वाले दो फ़्यूज़ों की समय-वर्तमान विशेषताओं की आवश्यकता हो सकती है।फ़्यूज़ का चयन किया जाता है ताकि मामूली शाखा फ्यूज आपूर्ति से पहले अपने सर्किट को अच्छी तरह से काट ले, प्रमुख फ्यूज पिघलने लगे।इस तरह, केवल दोषपूर्ण सर्किट को एक सामान्य आपूर्ति फ्यूज द्वारा खिलाए गए अन्य सर्किटों में न्यूनतम गड़बड़ी के साथ बाधित किया जाता है।

जहां एक प्रणाली में फ़्यूज़ समान प्रकार के होते हैं, लोड के निकटतम फ्यूज की रेटिंग के बीच सरल नियम-से-अंगूठी अनुपात और स्रोत की ओर अगले फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है।

resettable फ़्यूज़
तथाकथित   सेल्फ-रिटेटिंग फ़्यूज़  एक थर्माप्लास्टिक प्रवाहकीय तत्व का उपयोग करें जिसे   पॉलीमेरिक पॉजिटिव तापमान गुणांक  (PPTC)   थर्मिस्टर  के रूप में जाना जाता है, जो एक ओवरकंट्रेंट कंडीशन (डिवाइस प्रतिरोध को बढ़ाकर) के दौरान सर्किट को बाधित करता है।PPTC थर्मिस्टर स्व-रिटेटिंग है कि जब करंट हटा दिया जाता है, तो डिवाइस ठंडा हो जाएगा और कम प्रतिरोध में वापस आ जाएगा।इन उपकरणों का उपयोग अक्सर एयरोस्पेस/परमाणु अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां प्रतिस्थापन मुश्किल होता है, या कंप्यूटर मदरबोर्ड पर ताकि एक छोटा माउस या कीबोर्ड मदरबोर्ड क्षति का कारण न हो।

थर्मल फ़्यूज़


एक  थर्मल फ्यूज  अक्सर उपभोक्ता उपकरणों में पाया जाता है जैसे कि  कॉफी मेकर  एस,   हेयर ड्रायर  एस या   ट्रांसफार्मर  एस पॉवरिंग छोटे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस।उनमें एक फ्यूज़िबल, तापमान-संवेदनशील रचना होती है जो सामान्य रूप से बंद एक वसंत संपर्क तंत्र रखती है।जब आसपास का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो रचना पिघल जाती है और वसंत संपर्क तंत्र को सर्किट को तोड़ने की अनुमति देती है।उदाहरण के लिए हेयर ड्रायर में आग को रोकने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है, जब हवा का प्रवाह बाधित होता है, तो हीटर तत्वों को बिजली की आपूर्ति को काटकर (जैसे, ब्लोअर मोटर स्टॉप या हवा का सेवन गलती से अवरुद्ध हो जाता है)।थर्मल फ़्यूज़ एक 'एक शॉट', गैर-पुनर्जीवित डिवाइस हैं, जिन्हें एक बार सक्रिय होने के बाद (उड़ा दिया गया) को बदल दिया जाना चाहिए।

केबल सीमक
एक केबल सीमक एक फ्यूज के समान है, लेकिन केवल कम वोल्टेज पावर केबलों की सुरक्षा के लिए है।इसका उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, नेटवर्क में जहां कई केबलों का उपयोग समानांतर में किया जा सकता है।यह अधिभार संरक्षण प्रदान करने का इरादा नहीं है, बल्कि एक केबल की रक्षा करता है जो शॉर्ट सर्किट के संपर्क में है।सीमक की विशेषताओं को केबल के आकार से मिलान किया जाता है ताकि केबल इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त होने से पहले सीमक एक गलती को साफ कर दे

यूनिकोड प्रतीक
फ्यूज के योजनाबद्ध प्रतीक के लिए यूनिकोड चरित्र,  विविध तकनीकी  ब्लॉक में पाया गया है   (⏛)।