ट्रांसफार्मर तेल परीक्षण

ट्रांसफॉर्मर ऑयल, एक प्रकार का इंसुलेटिंग और कूलिंग ऑयल जिसका उपयोग ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत के उपकरणों में किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए कि यह अभी भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय के साथ खराब हो जाता है। परीक्षण अनुक्रम और प्रक्रियाओं को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा परिभाषित किया गया है, उनमें से कई एएसटीएम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल परीक्षण में ब्रेकडाउन वोल्टेज और ऑयल के नमूनों के अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों को मापना सम्मिलित है, या तो प्रयोगशाला में या साइट पर पोर्टेबल परीक्षण उपकरण का उपयोग करना। '''जाना चाहिए कि यह अभी भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय के साथ खराब हो जाता है। परीक्षण अनुक्रम और प्रक्रियाओं को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा परिभाषित किया गया है, उनमें से कई एएसटीएम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल परीक्षण में ब्रे '''

परीक्षण के लिए प्रेरणा
वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और करंट ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर ऑयल (इन्सुलेशन ऑयल) इंसुलेटिंग के साथ-साथ कूलिंग के उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रकार, ट्रांसफॉर्मर के संचालन को सुरक्षित करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक गुणवत्ता आवश्यक है।

चूंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल उम्र बढ़ने और नमी के प्रवेश से खराब हो जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को अर्थशास्त्र, ट्रांसफार्मर ड्यूटी और अन्य कारकों के आधार पर समय-समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। विद्युतीय उपयोगिता कंपनियों का समय-समय पर ऑयल परीक्षण में निहित स्वार्थ होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर उनकी कुल संपत्ति के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह के परीक्षण के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मर का जीवन अधिक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार प्रतिस्थापन ट्रांसफॉर्मर संपत्तियों के नए निवेश में देरी हो सकती है।

ऑन-साइट परीक्षण
वर्तमान में परीक्षण प्रयोगशालाओं में समय लेने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं को साइट पर ऑयल परीक्षण प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पोर्टेबल ऑयल परीक्षक के विभिन्न निर्माता हैं। 20 से 40 किग्रा के कम वजन वाले उपकरणों के साथ, 100 केवी आरएमएस तक के परीक्षण किए जा सकते हैं और साइट पर स्वचालित रूप से सूची किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ बैटरी चालित भी हैं और सहायक उपकरण के साथ आते हैं।

ब्रेकडाउन वोल्टेज परीक्षण प्रक्रिया
डाइइलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर ऑयल के इंसुलेटिंग गुण का आकलन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का एक नमूना लिया जाता है और इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को मापा जाता है। परिणामी ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना कम होगा, ट्रांसफार्मर के ऑयल की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी।


 * परिक्षण यंत्र के पात्र में ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा जाता है। 2.5 मिमी की विशिष्ट निकासी के साथ दो मानक-अनुपालन परीक्षण इलेक्ट्रोड परावैद्युत ऑयल से घिरे हुए हैं।
 * एक परीक्षण वोल्टेज इलेक्ट्रोड पर प्रयुक्त किया जाता है और निरंतर मानक-अनुपालन स्लीव दर जैसे 2 kV/s के साथ ब्रेकडाउन वोल्टेज तक लगातार बढ़ाया जाता है।
 * एक निश्चित वोल्टेज स्तर पर विद्युत चाप में ब्रेकडाउन होता है, जिससे परीक्षण वोल्टेज का पतन होता है।
 * चाप के प्रज्वलन के तुरंत बाद, परीक्षण उपकरण द्वारा परीक्षण वोल्टेज स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। अल्ट्रा फास्ट स्विच ऑफ अत्यधिक वांछनीय है, क्योंकि अतिरिक्त प्रदूषण को यथासंभव कम रखने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क के कारण कार्बोनाइजेशन सीमित होना चाहिए।
 * ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग उपकरण ब्रेकडाउन वोल्टेज के वर्गमूल औसत का वर्ग वैल्यू को मापता है और सूची करता है।
 * ट्रांसफॉर्मर ऑयल परीक्षण पूरा होने के बाद, इन्सुलेशन ऑयल स्वचालित रूप से हिलाया जाता है और परीक्षण अनुक्रम बार-बार किया जाता है: मानक के आधार पर सामान्यतः 5 पुनरावृत्ति है ।
 * परिणामस्वरूप ब्रेकडाउन वोल्टेज की गणना व्यक्तिगत मापों के माध्य मान के रूप में की जाती है।

परीक्षण के प्रकार

 * रंग; जैसे, एएसटीएम डी1500।
 * डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज; जैसे, डी 877, एएसटीएम डी1816
 * भंग गैस विश्लेषण; जैसे, एएसटीएम डी3612
 * भंग धातु; जैसे, एएसटीएम डी7151
 * फ़्लैश प्वाइंट, अग्नि बिंदु; जैसे, एएसटीएम डी92
 * इंटरफ़ेशियल तनाव; उदा. डी 971
 * फ्यूरानिक यौगिक; जैसे, एएसटीएम डी5837
 * कार्ल फिशर अनुमापन; जैसे, एएसटीएम डी1533
 * तरल शक्ति कारक; जैसे, एएसटीएम डी924
 * तटस्थता (रसायन विज्ञान)रसायन विज्ञान) संख्या; जैसे, एएसटीएम डी974
 * ऑक्सीकरण अवरोधक सामग्री; जैसे, एएसटीएम डी2668
 * पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल सामग्री; जैसे, एएसटीएम डी4059
 * आपेक्षिक घनत्व (विशिष्ट गुरुत्व); जैसे, डी 1298, एएसटीएम डी1524
 * प्रतिरोधकता; जैसे, एएसटीएम डी1169
 * दृश्य परीक्षा; उदा., D1524

अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफार्मर ऑयल परीक्षण मानक

 * वीडीई370-5/96
 * ओवे एन60156
 * आईईसी 60156/97,
 * एएसटीएम1816-04-1
 * एएसटीएम1816-04-2
 * एएसटीएम877-02
 * एएसटीएम877-02बी
 * ए.एस1767.2.1
 * बी एस एन60156
 * एनईएन 10 156
 * एनएफ एन60156
 * पीए सेव एन60156
 * एसएबीएस एन 60156
 * यूएनई एन60156
 * आईएस: 6792
 * आईएस 335

यह भी देखें

 * विद्युत माप
 * गंभीरता कारक