उपकरण वर्ग

उपकरण वर्ग (सुरक्षा वर्ग के रूप में भी जाना जाता है) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के धातु आवरण जैसे असंक्रमित भागों पर खतरनाक संपर्क वोल्टेज को रोकने के उपाय निर्दिष्ट करते हैं। विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग में, निम्नलिखित उपकरण वर्गों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन में परिभाषित किया गया है और उपकरणों की ग्राउंड (बिजली)|सुरक्षात्मक-पृथ्वी कनेक्शन आवश्यकताओं के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कक्षा 0
इन उपकरणों में कोई सुरक्षात्मक-पृथ्वी कनेक्शन नहीं है और जीवित भागों और उजागर धातु के काम के बीच केवल एक ही स्तर का इन्सुलेशन होता है। यदि अनुमति हो, तो कक्षा 0 की वस्तुएं केवल शुष्क क्षेत्रों में उपयोग के लिए हैं। किसी भी फ़्यूज़ या सर्किट ब्रेकर के स्वचालित संचालन को ट्रिगर किए बिना, एक भी खराबी बिजली के झटके या अन्य खतरनाक घटना का कारण बन सकती है। सुरक्षा कारणों से दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसी वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है, उदाहरण के लिए यूके में made द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की धारा 8 द्वारा (सुरक्षा) विनियम 1989 और न्यूजीलैंड द्वारा एनजेड-इलेक्ट्रिकल-कोड-ऑफ-प्रैक्टिस/एनजेडईसीपी%203%201995%20न्यू%20जीलैंड%20इलेक्ट्रिकल%20कोड%20ऑफ%20प्रैक्टिस%20फॉर%20इलेक्ट्रिकल%20सेफ्टी%20ऑफ%20फिटिंग्स%20एंड%20इलेक्ट्रिकल%20एप्लायंसेज.पीडीएफ विद्युत अधिनियम। क्लास 0 उपकरण का एक विशिष्ट उदाहरण क्रिसमस_लाइट्स की पुरानी शैली है। हालाँकि, इस वर्ग के उपकरण लगभग 120 में आम हैंवी देशों में, और 230 में से अधिकांश मेंवी विकासशील दुनिया, चाहे आधिकारिक तौर पर अनुमति हो या नहीं। इन उपकरणों की चेसिस विद्युत अर्थ से जुड़ी नहीं है। कई देशों में क्लास 0 उपकरण का प्लग ऐसा होता है कि इसे शुको की तरह ग्राउंडेड आउटलेट में नहीं डाला जा सकता है। ऐसे स्थान पर ऐसे उपकरण की विफलता जहां ग्राउंडेड उपकरण हैं, अगर कोई दोनों को छूता है तो घातक झटका लग सकता है। कोई भी क्लास 1 उपकरण किसी अनग्राउंडेड आउटलेट से कनेक्ट होने पर क्लास 0 उपकरण की तरह काम करेगा।

कक्षा I
उपकरण वर्ग I न केवल बुनियादी इन्सुलेशन पर आधारित है, बल्कि आवरण और अन्य प्रवाहकीय भाग भी कम प्रतिरोधी पृथ्वी कंडक्टर से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इन उपकरणों की चेसिस को एक अलग अर्थ (बिजली) कंडक्टर द्वारा ग्राउंड (बिजली) (यूएस: ग्राउंड) से जोड़ा जाना चाहिए (आईईसी 60446 अधिकांश देशों में हरा/पीला, भारत, अमेरिका, कनाडा और जापान में हरा)। अर्थ कनेक्शन तीन-कंडक्टर मेन केबल के साथ प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर तीन-प्रोंग एसी कनेक्टर के साथ समाप्त होता है जो संबंधित एसी आउटलेट में प्लग होता है।

प्लग को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि प्लग इन करते समय सुरक्षात्मक अर्थ कंडक्टर से कनेक्शन पहला कनेक्शन होना चाहिए। प्लग हटाए जाने पर यह टूटने वाला आखिरी कनेक्शन भी होना चाहिए। उपकरण में खराबी के कारण लाइव कंडक्टर आवरण से संपर्क करता है, जिससे अर्थ कंडक्टर में करंट प्रवाहित हो जाएगा। यदि पर्याप्त बड़ा है, तो यह करंट एक ओवर-करंट डिवाइस ( फ़्यूज़ (विद्युत) या  परिपथ वियोजक  [सीबी]) को ट्रिप कर देगा और आपूर्ति काट देगा। वियोग का समय इतना तेज़ होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उस समय आवरण के संपर्क में है तो फिब्रिलेशन शुरू न हो। यह समय और वर्तमान रेटिंग बदले में अधिकतम अनुमेय पृथ्वी प्रतिरोध निर्धारित करती है। उच्च-प्रतिबाधा दोषों के खिलाफ पूरक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी) की सिफारिश करना आम बात है जिसे अवशिष्ट वर्तमान सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी), ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्टर (जीएफसीआई), या अवशिष्ट वर्तमान संचालित सर्किट-ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। इंटीग्रल ओवर-करंट प्रोटेक्शन (आरसीबीओ), जो उपकरण को बिजली की आपूर्ति काट देगा यदि आपूर्ति के दो ध्रुवों में धाराएं समान और विपरीत नहीं हैं।

कक्षा 0I
विद्युत प्रतिष्ठान जहां चेसिस मुख्य केबल के बजाय एक अलग टर्मिनल के साथ पृथ्वी से जुड़ा होता है। वास्तव में यह उन उपकरणों के लिए कक्षा I के समान स्वचालित वियोग प्रदान करता है जो अन्यथा कक्षा 0 होते।

कक्षा II
क्लास II या डबल इंसुलेटेड विद्युत उपकरण बुनियादी इन्सुलेशन के अलावा प्रबलित सुरक्षात्मक इन्सुलेशन का उपयोग करता है। इसलिए, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे ग्राउंड (बिजली) (जमीन) से सुरक्षा कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है।

बुनियादी आवश्यकता यह है कि किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप खतरनाक वोल्टेज उजागर नहीं हो सकता है जिससे बिजली का झटका लग सकता है और यह किसी मिट्टी के धातु आवरण पर भरोसा किए बिना हासिल किया जाता है। यह आमतौर पर जीवित भागों और उपयोगकर्ता के बीच विद्युत इन्सुलेशन सामग्री की कम से कम दो परतें रखकर या प्रबलित इन्सुलेशन का उपयोग करके कम से कम आंशिक रूप से प्राप्त किया जाता है।

यूरोप में, एक डबल इंसुलेटेड उपकरण पर क्लास II या डबल इंसुलेटेड लेबल होना चाहिए या डबल इंसुलेशन प्रतीक होना चाहिए: ⧈ (दूसरे वर्ग के अंदर एक वर्ग)। इस प्रकार, उपकरण को अर्थ कंडक्टर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उच्च-प्रतिबाधा आवरण केवल कम-फ़ॉल्ट धाराओं का कारण बनेगा जो फ़्यूज़िबल कट-आउट को ट्रिगर करने में असमर्थ हैं। इंसुलेटेड एसी/डीसी बिजली आपूर्ति (जैसे सेल-फोन चार्जर) को आमतौर पर क्लास II के रूप में नामित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि डीसी आउटपुट तारों को एसी इनपुट से अलग किया जाता है। पदनाम वर्ग II को पदनाम वर्ग 2 के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरार्द्ध इन्सुलेशन से असंबंधित है (यह मानक यूएल 1310 से उत्पन्न होता है, जो अधिकतम आउटपुट वोल्टेज/वर्तमान/शक्ति पर सीमा निर्धारित करता है)।

कक्षा IIFE
[https://patta.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Class-2-FE-symbol.png इन उपकरणों में एक कार्यात्मक अर्थ FE है। यह सुरक्षात्मक पृथ्वी ग्राउंड से इस मायने में भिन्न है कि यह खतरनाक वोल्टेज से झटके से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, यह विद्युत चुम्बकीय शोर या ईएमआई को कम करने में मदद करता है। यह अक्सर ऑडियो और मेडिकल डिज़ाइन में महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दें क्योंकि उनमें डबल इन्सुलेशन भी शामिल है, इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता किसी भी जीवित हिस्से के संपर्क में नहीं आ पाएंगे।

कक्षा III
क्लास III उपकरण को एक अलग अतिरिक्त-निम्न वोल्टेज (SELV) पावर स्रोत से आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SELV आपूर्ति से वोल्टेज इतना कम है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति बिजली के झटके के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से इसके संपर्क में आ सकता है। इसलिए कक्षा I और कक्षा II उपकरणों में निर्मित अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, तृतीय श्रेणी के उपकरण अर्थ कंडक्टर के बिना डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें SELV पावर स्रोत की अर्थ ग्राउंडिंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चिकित्सा उपकरणों के लिए, कक्षा III के अनुपालन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं माना जाता है, और इसके अलावा, ऐसे उपकरणों पर कड़े नियम लागू होते हैं।

तृतीय श्रेणी के उपकरण सामान्य परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं। सभी विद्युत उपकरणों का सावधानी और विचारपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए; यहां तक ​​कि कम वोल्टेज या बिजली, अपमानजनक या अनपेक्षित कार्यों (उदाहरण के लिए डिस्सेम्बली, ओवरहीटिंग, या गलत बिजली आपूर्ति) के साथ भी ) अभी भी खतरनाक दोष उत्पन्न कर सकता है। हालाँकि क्लास III उपकरण को बिजली के झटके के जोखिम के बिना उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई खराबी नहीं होगी जो आग लगने का जोखिम हो सकती है। यदि हम एक उदाहरण के रूप में एक कंप्यूटर लैपटॉप लेते हैं जो एक अलग अतिरिक्त कम वोल्टेज पावर स्रोत द्वारा संचालित होता है। पावर स्रोत वास्तव में लैपटॉप की बैटरी को चार्ज कर रहा है जिससे लैपटॉप उपयोग के दौरान काम कर सके। यहां कमजोर कड़ी बैटरी ही है। अगर बैटरी ख़राब हो जाए और ज़्यादा गरम हो जाए तो आग लगने का ख़तरा हो सकता है। फ़ोन चार्जर एक अन्य उदाहरण हैं, तकनीकी रूप से चार्जर आम तौर पर द्वितीय श्रेणी का उत्पाद होता है लेकिन फ़ोन को स्वयं तृतीय श्रेणी का उत्पाद माना जा सकता है क्योंकि बैटरी SELV स्रोत से चार्ज की जा रही है। ऐसे कई अन्य उत्पाद हैं जिन्हें SELV स्रोत द्वारा संचालित किया जाना है जो बैटरी को उपयोग के दौरान चार्ज कर रहे हैं और यह बैटरी है जिसके अधिक गर्म होने का खतरा हो सकता है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि क्लास III उपकरण है चिकित्सा उपकरणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानी जाती है जिसमें कई अन्य यादृच्छिक उपकरण शामिल हो सकते हैं।

यह भी देखें

 * डबल स्विचिंग
 * आईपी कोड
 * मुख्य पावर प्लग
 * पोर्टेबल उपकरण परीक्षण

स्रोत

 * आईईसी 61140: बिजली के झटके से सुरक्षा - स्थापना और उपकरण के लिए सामान्य पहलू। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन। 2001. (पूर्व में: IEC 536-2: बिजली के झटके से सुरक्षा के संबंध में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्गीकरण, 1992)
 * बीएस 2754 : 1976 (1999): ज्ञापन। बिजली के झटके से सुरक्षा हेतु विद्युत उपकरणों का निर्माण।

श्रेणी:विद्युत शक्ति श्रेणी:आईईसी मानक