केंद्रीय सौर ताप

केंद्रीय सौर ताप प्रणाली द्वारा सौर ऊर्जा से केंद्रीय हीटिंग और जल के ताप का प्रावधान है। जिसमें पानी को सौर गर्म पानी के पैनल (केंद्रीय सौर ताप संयंत्र - सीएसएचपीएस) के सारणियों द्वारा केंद्रीय रूप से गर्म किया जाता है और डिस्ट्रिक हीटिंग पाइप नेटवर्क ब्लॉक सिस्टम के लिए सौर संग्राहकों को सामान्यतः भवन की छत के शीर्ष पर रखा जाता है। डिस्ट्रिक हीटिंग तन्त्र के लिए कलेक्टरों को जमीन पर स्थापित किया जा सकता है।

केंद्रीय सौर ताप में बड़े पैमाने पर थर्मल ऊर्जा भंडारण सम्मिलित हो सकता है। जो कि ड्यूरनल स्टोरेज से मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण (एसटीईएस) तक स्केलिंग करता है। थर्मल स्टोरेज सौर अंश को बढ़ाता है और सिस्टम में कुल ऊर्जा मांग के लिए सौर ऊर्जा लाभ के बीच का अनुपात सौर थर्मल सिस्टम के लिए आदर्श रूप से मौसमी भंडारण को लागू करने का उद्देश्य सर्दियों के महीने में गर्मियों के समय में एकत्रित सौर ऊर्जा को संग्रहीत करना है।

छोटे सौर ताप प्रणालियों (सौर कंघी तंत्र) की तुलना में केंद्रीय सौर ताप प्रणालियों में कम स्थापना मूल्य, उच्च थर्मल दक्षता और कम देखरेख के कारण अच्छा मूल्य-प्रदर्शन अनुपात होते हैं। कुछ देशों में जैसे कि डेनमार्क बड़े पैमाने पर सौर जिला हीटिंग प्लांट वित्तीय रूप से गर्मी उत्पादन के अन्य रूपों के लिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी हैं। केंद्रीय सौर प्रणालियों का उपयोग जिला शीतलन के रूप में सौर वातानुकूल के लिए भी किया जा सकता है। इस स्थितियां में ऊर्जा की मांग और सौर विकिरण के बीच उच्च सहसंबंध के कारण समग्र दक्षता अधिक है।



सबसे बड़ा सीएसएचपीएस
इसके बाद आपको नए कलेक्टर निर्माता मार्स्टल वीवीएस (डीके) और आरवाई (डीके) में संयंत्र यूरोप में सबसे पुराने में से हैम्बर्ग में संयंत्र और 3,000 मीटर से नीचे के कई पौधों के साथ संयंत्र पाते हैं। यह प्रासंगिक उल्लेख हो सकता है कि डेनमार्क में इंडे आरआर के द्वीप में तीन प्रमुख सीएसएचपी मार्स्टल ऑरोस्कोपिंग और राइस में से तीन हैं।

केंद्रीय सौर ताप पौधों का इतिहास

 * यहाँ दिए गए सीएसएचपी का इतिहास मुख्य रूप से विषय पर नॉर्डिक-यूरोपीय परिप्रेक्ष्य है।

स्वीडन ने बड़े पैमाने पर सौर ताप के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। डेलनबैक, जे-ओ, 1993 के अनुसार स्वीडन के लिंकोपिंग में सत्तर के दशक की प्रारम्भ में पहला कदम उठाया गया था। इसके बाद 1983 में स्वीडन के लिक्बो में परिपक्व संशोधन किया गया था। इस काम से प्रेरित होकर फिनलैंड ने केरावा में अपना पहला संयंत्र विकसित किया और नीदरलैंड ने ग्रोनिंगन (प्रांत) में पहला संयंत्र बनाया। इन पौधों को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा (डेलनबैक जे-ओ 1990) के अनुसार सूचित किया गया है। ध्यान दें कि इन पौधों ने पहले से ही बड़े पैमाने पर थर्मल स्टोरेज के साथ सीएसएचपी को संयोजित किया था।

पहले बड़े पैमाने पर सौर कलेक्टर फ़ील्ड को टॉर्वल, स्वीडन 1982, 2000 मीटर में साइट पर बनाया गया था और मालुंग, स्वीडन, 640 मीटर2पूर्वनिर्मित कलेक्टर सरणियों को न्यक वर्न, स्वीडन, 4000 मीटर में प्रस्तुत किया गया था। डेनमार्क ने 1987 में वेस्टर नेबेल में संयंत्र के साथ स्वीडिश गतिविधियों के समानांतर इस शोध क्षेत्र में प्रवेश किया। 1988 में जंपिंग में संयंत्र और 1989 में डेनमार्क में बड़े आकार के पूर्वनिर्मित सौर संग्रहकर्ताओं के लिए पता चला। स्वीडिश कंपनी टेक्नोटर्म प्रमुख कंपनी आर्कोन, डेनमार्क द्वारा बाद के 1990 के दशक में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड स्टटगर्ट और केमनिट्ज़ में पौधों के साथ अन्य के बीच सक्रिय थे।

सस्ती भूमि की कीमतों के कारण नॉर्डिक देशों में नए कलेक्टर सरणियाँ ग्राउंड-माउंटेड (कंक्रीट फाउंडेशन या लट्ठा गाड़ने का यंत्र पाइल-चालित स्टील) उपयुक्त क्षेत्रों (कम उपज वाली कृषि, उद्योग आदि) में हैं। उच्च जमीन की कीमतों वाले देश सीएसएचपी के 'ब्लॉक प्लांट' संस्करण के बाद छतों के निर्माण पर सौर संग्राहकों को रखते हैं। उत्तरी यूरोप में वार्षिक हीटिंग आवश्यकता का 20% सौर गर्मी जिला हीटिंग संयंत्र में आर्थिक इष्टतम है। जब ऊपर-जमीन भंडारण टैंकों का उपयोग किया जाता है। यदि तालाब भंडारण का उपयोग किया जाता है। तो सौर योगदान 50%तक पहुंच सकता है। 1999 तक यूरोप में 40 सीएसएचपी परिचालन में थे जो लगभग 30 मेगावाट तापीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे

संबंधित प्रणाली
सेंट्रल सोलर हीटिंग 'बड़े पैमाने पर सोलर हीटिंग' सिस्टम का उप-वर्ग है। 500 मीटर से अधिक सौर कलेक्टर क्षेत्रों के साथ सिस्टम पर लागू शब्द एक्विफ़र्स, बोरहोल और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स (व्यय € 30/एम3) का उपयोग कुछ केंद्रीय सौर ताप संयंत्रों में हीट स्टोरेज (90% तक कुशल) के रूप में किया जाता है। जो बाद में जिले के हीटिंग की आपूर्ति करने के लिए बड़े गर्मी पंप के माध्यम से गर्मी (ग्राउंड स्टोरेज के समान) निकालते हैं। इनमें से कुछ उपरोक्त तालिका में सूचीबद्ध हैं।

अल्बर्टा में कनाडा में ड्रेक लैंडिंग सौर समुदाय ने हीटिंग आवश्यकताओं के लिए 97% वार्षिक सौर अंश को प्राप्त किया है। गेराज छतों पर सौर-थर्मल पैनलों और बोरहोल क्लस्टर में थर्मल स्टोरेज का सौर प्रणाली में प्रयोग किया गया।

यह भी देखें

 * एक स्रोत से जिले को उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति
 * सूरज की गर्मी
 * सौर शीतलन
 * सौर कंघी तंत्र
 * सौर ऊष्मीय ऊर्जा
 * डिस्ट्रिक्ट कूलिंग
 * नवीकरणीय ऊर्जा

बाहरी कड़ियाँ

 * Solar District Heating in Europe: Large Scale Solar Heating Systems for Housing Developments
 * European Large-Scale Solar Heating Network Thermie Project
 * The European Large-Scale Solar Heating Network's former Homepage
 * 17.081 m2 CSHP at Ærø, Denmark
 * CSHP with an aquifer thermal energy store, Rostock, Germany
 * CSHPs in Germany
 * Ranking List of European Large Scale Solar Heating Plants
 * Current data on Danish solar heat plants

आगे की पढाई

 * Nicolas Perez-Mora et al.: Solar district heating and cooling: A review. International Journal of Energy Research 42, 4, 2018, 1419-1441.
 * Central Solar Heating Plants with Seasonal Storage: A Status Report, ISBN 91-540-5201-7, Swedish Council for Building Research, June 1990.