गतिशील वोल्टेज बहाली

गतिशील वोल्टेज बहाली (डीवीआर) विद्युत शक्ति वितरण में होने वाली वोल्टेज शिथिलता और वोल्टेज का मामला पर काबू पाने की एक विधि है।  ये एक समस्या है क्योंकि स्पाइक्स बिजली की खपत करते हैं और शिथिलता कुछ उपकरणों की दक्षता को कम कर देती है। डीवीआर वोल्टेज इंजेक्शन के माध्यम से ऊर्जा बचाता है जो आपूर्ति की जा रही शक्ति के चरण (तरंगों) और तरंग-आकार को प्रभावित कर सकता है। डीवीआर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में स्टेटिक VAR कम्पेसाटर शामिल हैं, जो श्रृंखला मुआवजा उपकरण हैं जो वोल्टेज स्रोत कन्वर्टर्स (वीएससी) का उपयोग करते हैं। उत्तरी अमेरिका में इस तरह की पहली प्रणाली 1996 में स्थापित की गई थी - दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में स्थित एक 12.47 kV प्रणाली।

ऑपरेशन
गतिशील वोल्टेज बहाली का मूल सिद्धांत लोड साइड वोल्टेज को वांछित आयाम और तरंग में बहाल करने के लिए आवश्यक परिमाण (गणित) और आवृत्ति के वोल्टेज को इंजेक्ट करना है, भले ही स्रोत वोल्टेज असंतुलित या विकृत हो। आम तौर पर, गतिशील वोल्टेज बहाली के लिए डिवाइस पल्स-चौड़ाई मॉडुलन | पल्स-चौड़ाई मॉड्यूलेटेड (पीडब्लूएम) इन्वर्टर संरचना में गेट टर्न-ऑफ थाइरिस्टर एस, (जीटीओ) सॉलिड स्टेट रिले  इलेक्ट्रॉनिक स्विच का उपयोग करते हैं। डीवीआर लोड पक्ष पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रित वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पन्न या अवशोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, डीवीआर एक सॉलिड स्टेट डायरेक्ट करेंट टू अल्टरनेटिंग करंट स्विचिंग पॉवर कन्वर्टर है जो श्रृंखला में तीन-चरण एसी आउटपुट वोल्टेज के एक सेट को इंजेक्ट करता है और वितरण और  संचरण लाइन  वोल्टेज के साथ सिंक्रोनाइज़ करता है।

इंजेक्टेड वोल्टेज का स्रोत प्रतिक्रियाशील बिजली की मांग के लिए रूपांतरण प्रक्रिया और वास्तविक बिजली की मांग के लिए एक ऊर्जा स्रोत है। डीवीआर के डिजाइन और निर्माता के अनुसार ऊर्जा स्रोत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन डीसी संधारित्र और एक सही करनेवाला के माध्यम से लाइन से खींची गई बैटरी (बिजली) अक्सर उपयोग की जाती है। ऊर्जा स्रोत आमतौर पर डीसी इनपुट टर्मिनल के माध्यम से डीवीआर से जुड़ा होता है।

आयाम और विद्युत शक्ति # इंजेक्ट किए गए वोल्टेज का वैकल्पिक प्रवाह परिवर्तनशील है, जिससे गतिशील वोल्टेज रिस्टोरर और वितरण प्रणाली के बीच वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति विनिमय के नियंत्रण की अनुमति मिलती है। चूंकि डीवीआर और वितरण प्रणाली के बीच प्रतिक्रियाशील शक्ति विनिमय डीवीआर द्वारा एसी निष्क्रिय प्रतिक्रियाशील घटकों के बिना आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है।

समान उपकरण
डीवीआर तकनीकी रूप से समान दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं जैसे लो वोल्टेज राइड थ्रू | लो वोल्टेज राइड-थ्रू (एलवीआरटी) क्षमता सिस्टम पवन टरबाइन जनरेटर में उपयोग करते हैं। गतिशील प्रतिक्रिया विशेषताओं, विशेष रूप से लाइन आपूर्ति की गई डीवीआर के लिए, एलवीआरटी-मिटिगेटेड टर्बाइनों के समान हैं। इनवर्टर में एकीकृत गेट-कम्यूटेटेड थाइरिस्टर (IGCT) तकनीक का उपयोग करके दोनों प्रकार के उपकरणों में चालन हानि को अक्सर कम किया जाता है।

अनुप्रयोग
व्यावहारिक रूप से, डीवीआर सिस्टम नाममात्र वोल्टेज का 50% तक इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए (0.1 सेकंड तक)। हालाँकि, अधिकांश वोल्टेज सैग्स 50 प्रतिशत से बहुत कम हैं, इसलिए यह आमतौर पर कोई समस्या नहीं है।

डीवीआर वोल्टेज असंतुलित वृद्धि, वोल्टेज असंतुलन और अन्य तरंग विकृतियों के हानिकारक प्रभावों को भी कम कर सकते हैं।

कमियां
डीवीआर अवांछित बिजली गुणवत्ता गड़बड़ी के अधीन अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा समाधान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, वे आम तौर पर उन प्रणालियों में उपयोग नहीं किए जाते हैं जो लंबे समय तक प्रतिक्रियाशील शक्ति की कमी (जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज की स्थिति होती है) और उन प्रणालियों में होती है जो वोल्टेज पतन के लिए कमजोर होती हैं। क्योंकि डीवीआर उपयुक्त आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखेंगे, ऐसी प्रणालियों में जहां प्रारंभिक वोल्टेज की स्थिति मौजूद होती है, वे वास्तव में पतन को रोकने के लिए और अधिक कठिन बनाते हैं और यहां तक ​​कि कैस्केडिंग रुकावट भी पैदा कर सकते हैं।

इसलिए, डीवीआर लागू करते समय, लोड की प्रकृति पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसकी वोल्टेज आपूर्ति सुरक्षित की जा रही है, साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम जो लोड की वोल्टेज-प्रतिक्रिया में परिवर्तन को सहन करना चाहिए। सिस्टम को डीवीआर सहित, वोल्टेज पतन और कैस्केडिंग रुकावटों से बचाने के लिए स्थानीय तेजी से प्रतिक्रियाशील आपूर्ति स्रोत प्रदान करना आवश्यक हो सकता है।

एसएसएससी और डीवीआर
स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसाटर का समकक्ष डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेटर (DVR) है। यद्यपि दोनों का उपयोग श्रृंखला वोल्टेज शिथिलता क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है, उनके संचालन सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्टैटिक सिंक्रोनस श्रृंखला कम्पेसाटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में एक बैलेंस वोल्टेज इंजेक्ट करता है। दूसरी ओर, डीवीआर विभिन्न चरणों के आपूर्ति वोल्टेज में असंतुलन की भरपाई करता है। इसके अलावा, डीवीआर आमतौर पर डीसी ऊर्जा भंडारण के माध्यम से सक्रिय शक्ति की आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण फीडर पर स्थापित होते हैं और आवश्यक प्रतिक्रियाशील शक्ति डीसी भंडारण के किसी भी माध्यम के बिना आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है।

यह भी देखें

 * बिजली की गुणवत्ता
 * वोल्टेज शिथिलता
 * स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसाटर
 * स्थिर तुल्यकालिक श्रृंखला कम्पेसाटर

बाहरी संबंध

 * Dynamic Series Voltage Restoration for Sensitive Loads in Unbalanced Power Systems
 * Dynamic Voltage Restorer and Its application at LV & MV Level