वाल्व हॉल

वाल्व हॉल एक ऐसी इमारत है जिसमें उच्च-वोल्टेज प्रत्यक्ष वर्तमान संयंत्र के स्थिर इनवर्टर के वाल्व होते हैं। वाल्व में thyristor या पुराने पौधों में पारा आर्क रेक्टिफायर होते हैं। पारा चाप सुधारक आमतौर पर फर्श पर लगे इंसुलेटर द्वारा समर्थित होते हैं, जबकि थाइरिस्टर वाल्व या तो इंसुलेटर (बिजली) द्वारा समर्थित हो सकते हैं या वाल्व हॉल की छत से लटकाए जा सकते हैं। उत्तरार्द्ध को एक मजबूत छत संरचना की आवश्यकता होती है, हालांकि हॉल और स्थैतिक इन्वर्टर फर्श पर खड़े वाल्व संरचनाओं की तुलना में भूकंप से बेहतर ढंग से बच सकते हैं।

एक वाल्व हॉल पारा आर्क रेक्टिफायर (जो एक संकीर्ण तापमान सीमा पर सबसे अच्छा काम करता है) या थाइरिस्टर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हीटिंग और कूलिंग उपकरण से सुसज्जित है। वाल्व हॉल वाल्वों को मौसम और धूल से भी बचाता है। आवश्यक टर्मिनल वोल्टेज के लिए श्रृंखला में जुड़ी कई वाल्व असेंबली, वाल्व हॉल भवन में स्थापित की जा सकती हैं।

उच्च वोल्टेज बुशिंग (इलेक्ट्रिकल) को वाल्व हॉल की दीवारों के माध्यम से समर्थित किया जाता है, ताकि एक तरफ कनवर्टर ट्रांसफार्मर और दूसरी तरफ डीसी स्विचयार्ड के बीच कनेक्शन की अनुमति मिल सके। वाल्व हॉल के बगल में अक्सर एक अतिरिक्त इमारत होती है, जिसमें नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स, वाल्व कूलिंग और वाल्व निगरानी के लिए उपकरण, स्टेशन सेवा बिजली वितरण और संयंत्र श्रमिकों के लिए सुविधाएं होती हैं।

क्योंकि जब इनवर्टर चालू होते हैं तो बहुत अधिक वोल्टेज मौजूद होते हैं, स्थिर इन्वर्टर चलने के दौरान वाल्व हॉल तक पहुंच सीमित होती है। सहायक नियंत्रण भवन में वाल्व हॉल का निरीक्षण करने के लिए खिड़कियां हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर कनवर्टर को दूर से नियंत्रित किया जाता है। संचार प्रणालियों को विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए, वाल्व हॉल भवनों में रेडियो-आवृत्ति ऊर्जा के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए परिरक्षण स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ एचवीडीसी कन्वर्टर्स जैसे काबोरा-बासा में, तेल में डूबे कंटेनरों में आउटडोर वाल्व स्थापित किए जाते हैं। ऐसे संयंत्रों में किसी वाल्व हॉल या दीवार बुशिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

यह भी देखें

 * हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर अग्नि बाधाएँ

संदर्भ
Stromrichterhalle