ऊर्जा ऑडिट

एनर्जी ऑडिट एक निरीक्षण सर्वेक्षण होता है। इसमें इमारत में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रवाह का विश्लेषण करता है। इसमें आउटपुट को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना सिस्टम में ऊर्जा इनपुट की मात्रा को कम करने के लिए एक प्रक्रिया या प्रणाली सम्मलित हो सकती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि इमारत  मे, एनर्जी ऑडिट ऊर्जा व्यय और कार्बन पदचिह्न को कम करने के अवसरों की पहचान करने में पहला कदम है।

सिद्धांत
जब अध्ययन का उद्देश्य एक अधिकृत इमारत होता है तो मानव आराम, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने या सुधारने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत को कम करना प्राथमिक चिंता का विषय होता है। केवल ऊर्जा उपयोग के स्रोतों की पहचान करने के अतिरिक्त, एक ऊर्जा ऑडिट ऊर्जा बचत के लिए सबसे कम लागत के प्रभावी अवसरों के अनुसार ऊर्जा उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास करता है।

गृह ऊर्जा ऑडिट
होम एनर्जी ऑडिट एक ऐसी सेवा होती है जहां घर की ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन व्यावसायिक उपकरण (जैसे ब्लोअर दरवाजे और इन्फ्रारेड कैमरे) का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य घर को गर्म करने और ठंडा करने में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के सर्वोत्तम विधियों का सुझाव देना होता है।

किसी घर के ऊर्जा ऑडिट में दीवारों, छतों, फर्शों, दरवाजों और खिड़कियों सहित इमारत के आवरण की विभिन्न विशेषताओं को रिकॉर्ड करना सम्मलित हो सकता है। इनमें से प्रत्येक घटक के लिए क्षेत्र और ताप प्रवाह प्रतिरोध (आर-वैल्यू) को मापा या अनुमानित किया जाता है। इमारत के आवरण के माध्यम से हवा के रिसाव की दर भी चिंता का विषय होता है। ये दोनों ही खिड़की के निर्माण और मौसम पट्टी जैसे दरवाजे की सील की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य इमारत के समग्र ऊष्मीय मूल्यांकन को मापना होता है। ऑडिट हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग उपकरण और थर्मोस्टेट जैसी यांत्रिक प्रणालियों की दक्षता, भौतिक स्थिति और प्रोग्रामिंग का भी आकलन कर सकता है।

होम एनर्जी ऑडिट में स्थानीय ऊर्जा उपयोग का अनुमान लगाने वाली एक लिखित रिपोर्ट सम्मलित होती है। यह एक निश्चित समयावधि, एक वर्ष और प्रति वर्ष किसी भी सुधार के प्रभाव के लिए ऊर्जा का उपयोग दिखा सकता है। ऊर्जा अनुमानों की त्रुटिहीनता में अधिक सुधार तब होता है जब एक या दो साल की अवधि में खपत की गई बिजली, प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल या अन्य ऊर्जा स्रोतों की मात्रा उपलब्ध होती है।

ऊर्जा ऑडिट में समय के साथ उनके उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए घर के मालिकों का साक्षात्कार सम्मलित होता है। स्थानीय उपयोगिता कंपनी में इमारत की ऊर्जा को घर की ऊर्जा मॉडल के संयोजन में स्थानीय डेटा से प्राप्त हीटिंग डिग्री डेटा का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जा सकता है। कंप्यूटर-आधारित थर्मल मॉडलिंग में प्रगति ऊर्जा उपयोग को प्रभावित करने वाले कई चर को ध्यान में रखा जाता है।

इमारत की दक्षता में सुधार के लिए लागत प्रभावी विधियोंं की पहचान करने के लिए अधिकांशतः गृह ऊर्जा ऑडिट का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार से ऊर्जा दक्षता अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते है।

स्मार्टफोन तकनीक के सुधार ने घर के मालिकों को अपने घरों का अपेक्षाकृत परिष्कृत ऊर्जा ऑडिट करने में सक्षम बनाया है। इस तकनीक की पहचान कुशल ऊर्जा उपयोग सुधारों में तेजी लाने की एक विधि के रूप में की जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस प्रकार की सेवा को अधिकांशतः इनके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है:
 * सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियाँ, या उनका ऊर्जा संरक्षण विभाग।
 * स्वतंत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे ऊर्जा सेवा कंपनी, इन्सुलेशन, या एयर सीलिंग विशेषज्ञ।
 * (यूएस) राज्य ऊर्जा कार्यालय।

कंपनियाँ यह सेवा, साथ ही ऋण और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है। कुछ सार्वजनिक कंपनियाँ गृह ऊर्जा उन्नयन की योजना बनाने या स्थापित करने के लिए एक समन्वित सेवा के भाग के रूप में ऊर्जा ऑडिट की प्रस्तुतीकरण करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक तेल ग्राहक है जो प्राकृतिक गैस पर स्विच करने पर विचार करते है।

इन्सुलेशन अनुशंसाएँ यहाँ देखें:
 * स्थानीय इमारत निरीक्षक कार्यालय।
 * स्थानीय या राज्य इमारत कोड।
 * अमेरिकी ऊर्जा विभाग।
 * स्थानीय इमारत संस्थान

आवासीय ऊर्जा ऑडिट को इमारत प्रदर्शन संस्थान (बीपीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त है (आवासीय ऊर्जा सेवा नेटवर्क (रेसनेट))।

कुछ सरलीकृत उपकरण भी उपलब्ध है, जिनकी मदद से एक गृहस्वामी ऊर्जा सुधार क्षमता का तुरंत आकलन कर सकता है। अधिकांशतः इनकी राज्य एजेंसियों या स्थानीय उपयोगिताओं द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाती है, जो क्षेत्र द्वारा उपयोग के अनुमान के साथ एक रिपोर्ट तैयार करता है (क्योंकि उनके पास पहले से ही उपयोग की जानकारी होती है)। उदाहरणों में ओरेगन कार्यक्रम का ऊर्जा ट्रस्ट और सिएटल गृह रिसोर्स प्रोफाइल सम्मलित है। ऐसे कार्यक्रमों में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट भी सम्मलित होते है।

किसी विशेष उपकरण का उपयोग किए बिना एक सरल गृह ऊर्जा ऑडिट किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक और नियोजित मूल्यांकन के साथ, एक गृहस्वामी ऊर्जा हानि का कारण बनने वाली कई समस्याओं का पता लगा सकता है और संभावित ऊर्जा दक्षता उन्नयन के बारे में निर्णय ले सकता है। गृह ऊर्जा ऑडिट के समय एक चेक सूची का होना महत्वपूर्ण होता है उसमे जिन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और साथ ही जिन समस्याओं की पहचान की गई है इस तरह की जानकारी सम्मलित होती है। एक बार ऑडिट पूरा हो जाने पर, एक योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है।

न्यूयॉर्क शहर
न्यूयॉर्क शहर में, स्थानीय नियम 87 जैसे स्थानीय नियमों के अनुसार इससे बड़े इमारत ों की आवश्यकता होती है 50000 sqft हर दस साल में एक बार ऊर्जा ऑडिट कराना होता है। इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा ऑडिट को प्रमाणित किया जाता है, चूंकि नियम को उपयुक्त करने के लिए कोई निगरानी नहीं होती है, क्योंकि स्थानीय नियम 87 के अनुसार काम को देखने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अच्छी तरह से स्थापित इंजीनियरिंग फर्म को चुनना सबसे सुरक्षित मार्ग होता है।

यह नियम इमारत ों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के एनवाईसी के परिणाम है, जो न्यूयॉर्क शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ इंजीनियरिंग कंपनियाँ ऊर्जा बचत उपायों को उपयुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध सुविधाओं के लिए ऊर्जा ऑडिट प्रदान करती है।

लेबनान
2002 से, लेबनान ऊर्जा संरक्षण केंद्र (एलसीईसी) ने मध्यम और बड़े उपभोग वाली सुविधाओं के लिए ऊर्जा ऑडिट पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 2008 के अंत तक, एलसीईसी ने 100 से अधिक ऑडिट को वित्तपोषित और पर्यवेक्षण किया था।

एलसीईसी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लेबनानी ऊर्जा उपभोग करने वाले तृतीय और सार्वजनिक इमारत ों और तकनीकी यंत्रों को उनकी ऊर्जा के प्रबंधन में सहायता करने के लिए एक ऊर्जा ऑडिट कार्यक्रम प्रारंभ किया था।

एलसीईसी का दीर्घकालिक उद्देश्य ईएससीओ के लिए बहुत प्रभावी होता है, जिससे कोई भी लाभार्थी ऊर्जा ऑडिट करने, ऊर्जा संरक्षण उपायों को उपयुक्त करने और एक मानकीकृत ऊर्जा प्रदर्शन अनुबंध के अनुसार ऊर्जा बचत कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए सीधे एक विशेष ऊर्जा सेवा कंपनी से संपर्क कर सकता है।

वर्तमान में, एलसीईसी ऊर्जा ऑडिट अध्ययन के वित्तपोषण में मदद कर रहा है और इस प्रकार लाभार्थी और ऊर्जा ऑडिट फर्म दोनों को जोड़ रहा है। एलसीईसी अध्ययन के परिणामस्वरूप ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशेष कोष के निर्माण का भी लक्ष्य रखता है।

एलसीईसी ने लेबनान में ईएससीओ योग्यताओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया था और वेबसाइट पर योग्य ईएससीओ की एक सूची प्रकाशित की थी।

व्यावसायिक ऊर्जा ऑडिट
पिछले कई दशकों में तेजी से, व्यावसायिक ऊर्जा ऑडिट में तेजी आई है क्योंकि बढ़ती महंगी ऊर्जा लागत को कम करने और भविष्य की ओर बढ़ने की मांग ने ऊर्जा ऑडिट को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। उनका महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऊर्जा खर्च व्यावसायिक कंपनियों के लिए एक बड़ा खर्च है (ऊर्जा खर्च औसत निर्माता के खर्च का ~ 10% है)। यह बढ़ती प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए क्योंकि ऊर्जा लागत में वृद्धि जारी है।

जबकि समग्र अवधारणा घर या आवासीय ऊर्जा ऑडिट के समान होती है, व्यावसायिक ऊर्जा ऑडिट के लिए एक अलग कौशल की आवश्यकता होती है। किसी घर को वेदरप्रूफिंग और इंसुलेट करना आवासीय ऊर्जा ऑडिट का मुख्य केंद्र होता है। व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए, यह एचवीएसी, प्रकाश व्यवस्था और उत्पादन उपकरण होते है जो सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते है, और इसलिए यह ऊर्जा ऑडिट का प्राथमिक केंद्र होते है।

ऊर्जा ऑडिट के प्रकार
ऊर्जा ऑडिट शब्द का उपयोग सामान्यतः ऊर्जा अध्ययन के व्यापक स्पेक्ट्रम का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रमुख समस्या क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सुविधा के त्वरित अवलोकन से लेकर परिष्कृत वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऊर्जा दक्षता उपायों के व्यापक विश्लेषण सम्मलित होता है। निवेशक गैर-आवासीय (तृतीय) इमारत ों (अश्रे,) के लिए कई ऑडिट प्रक्रियाएं विकसित की गई है, आईईए-ईबीसी अनुबंध 11, कृति, 2000)। सबसे कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा संरक्षण अवसरों (ईसीओ) या उपायों (ईसीएम) की पहचान करने के लिए ऑडिट की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण के अवसर (या उपाय) उपस्थिता स्थापना के अधिक कुशल उपयोग आंशिक या वैश्विक प्रतिस्थापन में सम्मलित हो सकते है।

अश्रे और क्रार्ति (2000) द्वारा आईईए ईबीसी अनुलग्नक 11 में विकसित उपस्थिता ऑडिट पद्धतियों को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट प्रक्रिया की मुख्य समस्याएं नीचे वर्णित है:
 * इमारत और उपयोगिता डेटा का विश्लेषण, जिसमें स्थापित उपकरणों का अध्ययन और ऊर्जा बिलों का विश्लेषण सम्मलित है,
 * वास्तविक परिचालन स्थितियों का सर्वेक्षण,
 * इमारत के व्यवहार, अधिभोग और संचालन कार्यक्रम के साथ वार्तालाप,
 * ऊर्जा संरक्षण उपायों का चयन एवं मूल्यांकन,
 * ऊर्जा बचत क्षमता का आकलन,
 * ग्राहकों की चिंताएं और जरूरतों की पहचान।

ऊर्जा ऑडिट के सामान्य प्रकार/स्तर नीचे बताए गए है, चूंकि इन व्यापक शीर्षकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने वाले सलाहकार के साथ प्रदर्शन किए गए वास्तविक कार्य और प्रयास का स्तर भिन्न हो सकता है। यह सुनिश्चित करने की एकमात्र विधि है कि प्रस्तावित ऑडिट आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है, और उन आवश्यकताओं को कार्य के विस्तृत सीमाओं में वर्णित कर सकते है। औपचारिक आग्रह तैयार करने के लिए इमारत मालिक को प्रतिस्पर्धी और तुलनीय प्रस्ताव प्राप्त होने का आश्वासन भी प्राप्त होता है।

सामान्यतः, विश्लेषण के चार स्तरों को रेखांकित किया जा सकता है (अश्रे):
 * स्तर 0 - बेंचमार्किंग: इस पहले विश्लेषण में ऐतिहासिक उपयोगिता उपयोग और लागत के विश्लेषण और समान इमारत ों के साथ इमारत ों के प्रदर्शन की तुलना के आधार पर प्रारंभिक संपूर्ण इमारत ऊर्जा उपयोग (डब्ल्यूबीईयू) विश्लेषण सम्मलित होता है। अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन की बेंचमार्किंग यह निर्धारित करने की अनुमति देती है और यह प्रश्न भी करती है कि क्या आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है,
 * स्तर I - वॉक-थ्रू ऑडिट: यह केवल सरल और कम लागत वाले सुधारों की पहचान करने के लिए इमारत ऊर्जा दक्षता का आकलन करने के लिए किया गया प्रारंभिक विश्लेषण होता है, जबकि भविष्य के विस्तृत विवरण के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण के अवसर, ईसीओ) की एक सूची भी होती है। यह निरीक्षण दृश्य सत्यापन, स्थापित उपकरणों और ऑपरेटिंग डेटा के अध्ययन और बेंचमार्किंग चरण के समय एकत्रित अंकित की गई ऊर्जा खपत के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होते है,
 * स्तर II - विस्तृत/सामान्य ऊर्जा ऑडिट: प्री-ऑडिट के परिणामों के आधार पर, इस प्रकार के ऊर्जा ऑडिट में अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन का व्यापक विश्लेषण, सुविधा का अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने के लिए ऊर्जा उपयोग सर्वेक्षण सम्मलित होता है। ऊर्जा उपयोग का विवरण और समस्याओं को ठीक करने या उपस्थिता स्थापना में सुधार करने के लिए चयनित ईसीओ/ईसीएम का यह पहला मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। विश्लेषण के इस स्तर में उन्नत ऑन-साइट माप और परिष्कृत इमारत ऊर्जा सिमुलेशन सम्मलित होता है और चयनित ऊर्जा रेट्रोफिट्स का त्रुटिहीन मूल्यांकन करने के लिए कंप्यूटर-आधारित सिमुलेशन उपकरण भी सम्मलित होता है,
 * स्तर III - निवेश-ग्रेड ऑडिट: यह इंजीनियरिंग अध्ययन की आवश्यकता वाले संभावित महंगे ईसीओ पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजी-गहन संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण होता है।

बेंचमार्किंग
ऑडिट के समय सामने आने वाली सभी संभावित स्थितियों का वर्णन करना कठिन होता है। विभिन्न स्थितियों में अच्छे औसत और खराब ऊर्जा प्रदर्शन का वर्णन करने कि एक विधि प्राप्त करना आवश्यक होता है। बेंचमार्किंग का उद्देश्य इमारत ों में ऊर्जा बचत प्रदान करना होता है। बेंचमार्किंग में मुख्य रूप से अत्यधिक या अस्वीकार्य चल रही लागत की पहचान करने के लिए अन्य समान इमारत ों या सिमुलेशन उपकरण द्वारा उत्पन्न संदर्भ खपत के साथ मापी गई खपत की तुलना करना सम्मलित होता है। जैसा कि पहले उल्लेख प्रस्तुत किया गया है, ऊर्जा बचत क्षमता प्रस्तुत करने वाले इमारत ों की पहचान करने के लिए बेंचमार्किंग आवश्यक होती है। बेंचमार्किंग में एक महत्वपूर्ण समस्या इमारत को चिह्नित करने के लिए प्रदर्शन सूचकांकों का उपयोग करना होता है।

यह सूचकांक हो सकते है:
 * सुविधा सूचकांक, वास्तविक सुविधा स्थितियों की सुविधा आवश्यकताओं से तुलना करना,
 * ऊर्जा सूचकांक, जिसमें गर्म/वातानुकूलित क्षेत्र द्वारा विभाजित ऊर्जा मांगों को सम्मलित किया गया होता है, जो विनियमन या समान इमारत ों से आने वाले सूचकांक के संदर्भ मूल्यों के साथ तुलना की अनुमति देता है,
 * ऊर्जा की मांग, सिमुलेशन उपकरण के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना।

सामान्यतः, बेंचमार्क इमारत के भीतर ऊर्जा के आधार पर स्थापित किए जाते है। इन्हें उस अवधि के समय (तापमान और डिग्री - दिन) डेटा से संबंधित ऊर्जा खपत और मांग (यदि मीटर किया गया है) के एक सरल प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जिसके लिए उपयोगिता डेटा उपलब्ध होता है। समग्र आधार इस प्रतिगमन के अवरोधन के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और सामान्यतः आधार से होने वाले नुकसान या लाभ को कम करके इमारत  के नुकसान के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, प्रकाश सामान्यतः एक आधार होता है, उस प्रकाश से उत्पन्न गर्मी को प्राप्त संवेदनशील विश्लेषण से घटाया जाता है जिससे कि ऊर्जा के उपयोग और इमारत  के वास्तविक योगदान की त्रुटिहीन समस्याएं प्राप्त होती है।

वॉक-थ्रू या प्रारंभिक ऑडिट
प्रारंभिक ऑडिट (वैकल्पिक रूप से इसे साधारण ऑडिट, स्क्रीनिंग ऑडिट या वॉक-थ्रू ऑडिट जाना जाता है) ऑडिट का सबसे सरल और त्वरित प्रकार होता है। इसमें साइट-ऑपरेटिंग के साथ न्यूनतम साक्षात्कार, सुविधा उपयोगिता बिलों और अन्य ऑपरेटिंग डेटा की संक्षिप्त समीक्षा, और इमारत संचालन से परिचित होने और ऊर्जा या अक्षमता के किसी भी स्पष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए सुविधा सम्मलित होती है।

सामान्यतः, इस प्रकार के ऑडिट के समय केवल प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों को ही कवर किया जाता है। इन छेत्रों के सुधार के लिए प्रारम्भिक ऑडिट के सुधार के उपायों को सम्मलित किया जाता है। सुधारात्मक उपायों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, और कार्यान्वयन लागत, संभावित परिचालन लागत बचत और सरल भुगतान अवधि का त्वरित अनुमान प्रदान किया जाता है। आगे विचार करने की आवश्यकता वाले ऊर्जा संरक्षण उपायों (ईसीएम, या ऊर्जा संरक्षण अवसर, ईसीओ) की एक सूची भी प्रदान की जाती है। विवरण के इस स्तर में, चूंकि प्रस्तावित उपाय उपयुक्त अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जबकि ऊर्जा-दक्षता परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और अधिक विस्तृत ऑडिट की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होता है।

सामान्य ऑडिट
सामान्य ऑडिट (जिसे वैकल्पिक रूप से मिनी-ऑडिट, साइट ऊर्जा ऑडिट या विस्तृत ऊर्जा ऑडिट या पूर्ण साइट ऊर्जा ऑडिट कहा जाता है) सुविधा संचालन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करके और ऊर्जा संरक्षण उपायों का अधिक विस्तृत मूल्यांकन करके ऊपर वर्णित प्रारंभिक ऑडिट पर विस्तार करता है। सामान्य ऑडिट में मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उपयोगिता बिल 12 से 36 महीने की अवधि के लिए एकत्र किए जाते है जिससे कि ऑडिटर सुविधा की ऊर्जा मांग दर संरचनाओं और ऊर्जा उपयोग प्रोफाइल का मूल्यांकन कर सकता है। यदि अंतराल मीटर डेटा उपलब्ध होता है, तो विस्तृत ऊर्जा प्रोफाइल जो इस तरह के डेटा को संभव बनाता है, सामान्यतः ऊर्जा के संकेतों के लिए विश्लेषण करता है। विशिष्ट ऊर्जा खपत करने वाली प्रणालियों के अतिरिक्त मीटरिंग अधिकांशतः उपयोगिता डेटा के पूरक के लिए की जाती है। प्रमुख ऊर्जा खपत प्रणालियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने और लघु और दीर्घकालिक ऊर्जा खपत पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सुविधा संचालन के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए जाते है। इस प्रकार का ऑडिट इसके परिचालन मापदंडों को देखते हुए, सुविधा के लिए उपयुक्त सभी ऊर्जा-संरक्षण उपायों की पहचान करने में सक्षम होते है। विस्तृत कार्यान्वयन लागत अनुमान, साइट-विशिष्ट परिचालन लागत बचत और ग्राहक के निवेश मानदंड के आधार पर प्रत्येक उपाय के लिए एक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन को पर्याप्त विवरण प्रदान किया जाता है। क्लाउड-आधारित ऊर्जा ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का विकास वाणिज्यिक इमारत ों के प्रबंधकों को सामान्य और ऊर्जा प्रणाली-विशिष्ट ऑडिट करने में सामान्य और विशेष व्यापार के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर सक्षम सहयोग में ऊर्जा दक्षता विकल्पों की पूरी श्रृंखला की पहचान करने की क्षमता होती है जो स्थानीय आपूर्ति की गई वास्तविक समय लागत और लाभ अनुमानों के साथ अध्ययन के अनुसार विशिष्ट इमारत पर उपयुक्त हो सकती है।

निवेश-ग्रेड ऑडिट
अधिकांश कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, सुविधा के ऊर्जा के उन्नयन को गैर-ऊर्जा-संबंधित निवेशों के साथ पूंजीगत वित्तपोषण के लिए प्रतिस्परधित किया जाता है। ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों निवेशों को वित्तीय मानदंडों के एक ही सेट पर रेट किया जाता है जो सामान्यतः निवेश पर अपेक्षित रिटर्न (आरओआई) पर जोर देते है। ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से अनुमानित परिचालन बचत को इस तरह विकसित किया जाता है कि वह उच्च स्तर का आत्मविश्वास प्रदान करता है। निवेशक अधिकांशतः गारंटी बचत की मांग करते है। निवेश-ग्रेड ऑडिट ऊपर वर्णित विस्तृत ऑडिट पर विस्तार करता है और परिवर्तनों से संबंधित निवेश को उचित आवश्यक तकनीकी और आर्थिक समस्याओं का विवरण देने के लिए एक संपूर्ण इंजीनियरिंग अध्ययन पर निर्भर होता है।

गैर-आवासीय इमारत ों के लिए सिमुलेशन-आधारित ऊर्जा ऑडिट प्रक्रिया
अश्रे और क्रार्ति (2000) द्वारा प्रस्तावित एक संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया, ऑडिट के फ्रेम में प्रस्तावित की गई है। हारमोनैक यूरोप में ईपीबी ("इमारत ों का ऊर्जा प्रदर्शन") निर्देश के कार्यान्वयन में मदद करने और वर्तमान यूरोपीय बाजार में फिट होने के लिए परियोजनाएं सम्मलित होती है।

निम्नलिखित प्रक्रिया में बेंचमार्किंग से लेकर विस्तृत ऑडिट और वित्तीय अध्ययन तक, ऑडिट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आधुनिक इमारत ऊर्जा सिमुलेशन उपकरण का गहन उपयोग करने का प्रस्ताव कुछ चरण द्वारा नीचे वर्णित है:
 * बेंचमार्किंग चरण: अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन पर अंकित किए गए डेटा और केस स्टडी या आंकड़ों से प्राप्त संदर्भ मूल्यों के बीच तुलना की अनुमति देने के लिए सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। अध्ययन के अनुसार इंस्टॉलेशन का कोड-अनुरूप सिमुलेशन करने के लिए सिमुलेशन मॉडल का उपयोग, बिना किसी सामान्यीकरण की आवश्यकता के सीधे अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन का आकलन करने की अनुमति देता है। सिमुलेशन-आधारित बेंचमार्किंग उपकरण उपयुक्त करने से व्यक्तिगत सामान्यीकरण की अनुमति मिलती है और जलवायु सामान्यीकरण से बचने की अनुमति मिलती है।
 * प्रारंभिक ऑडिट चरण: वैश्विक मासिक खपत सामान्यतः इमारत के व्यवहार की त्रुटिहीन समझ की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त होती है। जबकि ऊर्जा का विश्लेषण सुविधा में उपस्थित विभिन्न ऊर्जा उपभोक्ताओं की त्रुटिहीनता से पहचान करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी खपत रिकॉर्ड का उपयोग इमारत  और प्रणाली सिमुलेशन मॉडल को कैलिब्रेट करने के लिए किया जा सकता है। उपस्थिता प्रणाली का आकलन करने और इमारत  के थर्मल व्यवहार का सही विधि से अनुकरण करने के लिए, अध्ययन किए गए इंस्टॉलेशन पर सिमुलेशन मॉडल को कैलिब्रेट करना होता है। मॉडल का अंशांकन करने के लिए आवश्यक पुनरावृत्तियों को ऑडिट प्रक्रिया में पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है और आवश्यक माप और महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
 * विस्तृत ऑडिट चरण: इस चरण में, बीईएस उपकरण के अंशांकन को परिष्कृत करने के लिए ऑन-साइट माप, उप-मीटरिंग और निगरानी डेटा का उपयोग किया जाता है। सभी ऊर्जा उपभोग करने वाली प्रणालियों की परिचालन विशेषताओं को समझने के लिए व्यापक ध्यान दिया जाता है, जबकि उन स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है जो छोटी और लंबी अवधि के आधार पर लोड प्रोफाइल में बदलाव का कारण बनती है (जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक)। जब अंशांकन मानदंड संतुष्ट होते है, तो चयनित ईसीओ/ईसीएम से संबंधित बचत की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।
 * निवेश-ग्रेड ऑडिट चरण: इस चरण में, कैलिब्रेटेड बीईएस उपकरण द्वारा प्रदान किए गए परिणामों का उपयोग चयनित ईसीओ/ईसीएम का आकलन करने और विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन को उन्मुख करने के लिए किया जा सकता है।

इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी ऑडिट
उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मोग्राफी के आगमन ने निरीक्षकों को इमारत की विभिन्न सतहों की थर्मल छवि लेकर इमारत  के आवरण के भीतर संभावित समस्याओं की पहचान करने में सक्षम बनाया है। ऊर्जा ऑडिट के प्रयोजनों के लिए, थर्मोग्राफर संवहन, विकिरण या चालन के माध्यम से पहचान करने के लिए सतह के तापमान के पैटर्न का विश्लेषण करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि थर्मोग्राफी केवल सतह के तापमान की पहचान करता है, और सतह के तापमान के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए विश्लेषण को उपयुक्त किया जाता है। एक घर के थर्मल विश्लेषण की लागत सामान्यतः 300 से 600 डॉलर के बीच होती है।

जो लोग थर्मल निरीक्षण का खर्च वहन नहीं कर सकते है, उनके लिए गैर-संपर्क इन्फ्रारेड थर्मामीटर और परावर्तक इन्सुलेशन की कई शीटों के साथ नुकसान का सामान्य अनुभव प्राप्त करना संभव होता है। इस विधि में आधारभूत तापमान स्थापित करने के लिए कई बाहरी दीवारों की आंतरिक सतहों पर तापमान को मापना सम्मलित होता है। इसके बाद, परावर्तक अवरोध इन्सुलेशन को दीवारों पर सुरक्षित रूप से टेप किया जाता है 8 ft द्वारा 1.5 ft स्ट्रिप्स और तापमान को क्षेत्रों के केंद्र में 1 घंटे के अंतराल से 12 घंटे के अंतराल तक मापा जाता है (उस क्षेत्र के केंद्र में तापमान को मापने के लिए परावर्तक बाधा को दीवार से दूर कर दिया जाता है)। ऐसा करने कि सबसे अच्छी विधि तब होती है जब संरचना के अंदर और बाहर के बीच तापमान का अंतर (डेल्टा टी) कम से कम 40 डिग्री होता है। यदि बाहरी और आंतरिक तापमान के बीच का अंतर औसतन 40 डिग्री होता है तो एक अच्छी तरह से इन्सुलेटेड दीवार सामान्यतः लगभग 1 डिग्री कि होती है। एक खराब इंसुलेटेड दीवार एक घंटे में 10 डिग्री तक गिर सकती है।

प्रदूषण ऑडिट
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या अन्य ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के साथ, प्रदूषण ऑडिट अब अधिकांश ऊर्जा ऑडिट में एक प्रमुख कारक बन गया है। ऊर्जा कुशल तकनीकों को उपयुक्त करने से उपयोगिता प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है।

ऑनलाइन प्रदूषण और उत्सर्जन कैलकुलेटर कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य प्रमुख वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का अनुमान लगाने में मदद कर सकते है।

प्रदूषण ऑडिट सामान्यतः दो साल की अवधि में विद्युत और हीटिंग ईंधन की खपत संख्या प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वीओसी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम और कैडमियम यौगिकों के लिए अनुमान प्रदान करता है।

इतिहास
ऊर्जा ऑडिट प्रारंभ में 1973 और उसके बाद के वर्षों में लोकप्रिय हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण व्यक्ति की परिणामस्वरूप ऊर्जा ऑडिट में रुचि बढ़ी है। गृहस्वामियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण ऊर्जा ऑडिट भी लोकप्रिय हो गया है।

ऊर्जा रेटिंग प्रणाली का निर्माण

 * ऑस्ट्रेलिया - घर की ऊर्जा रेटिंग
 * कनाडा - एनरगाइड
 * यूके - राष्ट्रीय गृह ऊर्जा रेटिंग, मानक मूल्यांकन प्रक्रिया, ऊर्जा निष्पादन प्रमाणपत्र
 * यूएस - गृह ऊर्जा रेटिंग, ऊर्जा स्तर

यह भी देखें

 * कुशल ऊर्जा उपयोग
 * ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन
 * ऊर्जा पुनःप्राप्ति
 * हीट रिकवरी वेंटिलेशन
 * गृह प्रदर्शन
 * चुटकी विश्लेषण
 * उपयोगिता बिल ऑडिट

अग्रिम पठन

 * Wulfinghoff, Donald. (2000). Energy Efficiency Manual. Energy Institute Press. ISBN 0-9657926-7-6
 * Clark, William. (1998) Retrofitting for energy conservation. Mc Graw Hill. ISBN 0-07-011920-1
 * Thumann, Albert. (2012). Handbook of Energy Audits. 9th Edition. The Fairmont Press. ISBN 0-88173-685-6
 * Krarti, M. (2000). Energy audit of building systems: an engineering approach. CRC Press. ISBN 0-8493-9587-9

बाहरी संबंध

 * Energy Star: Home Energy Audits
 * US Department of Energy: Energy Efficiency