मरकरी वेपर टरबाइन

पारा वाष्प टरबाइन ऊष्मा इंजन का रूप है जो पारा (तत्व) को अपने तापीय चक्र के कार्यशील तरल पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। पारा वाष्प टरबाइन का उपयोग भाप टरबाइन के साथ संयोजन में किया गया है विद्युत जनरेटर के लिए. संयुक्त चक्र उत्पादन के इस उदाहरण को व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया, क्योंकि उच्च पूंजी लागत और यदि पारा पर्यावरण में लीक हो जाता है तो स्पष्ट पारा विषाक्तता होती है।

पारा चक्र केवल भाप चक्र की तुलना में दक्षता में वृद्धि प्रदान करता है क्योंकि उच्च तापमान पर ऊर्जा को रैंकिन चक्र में इंजेक्ट किया जा सकता है। धातुकर्म विकास ने केवल भाप संयंत्रों को समय के साथ दक्षता में वृद्धि करने की अनुमति दी है, जिससे पारा वाष्प टरबाइन अप्रचलित हो गया है। आधुनिक संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र उत्पादन स्टेशन 61% दक्षता पर काम करते हैं, और बाइनरी पारा रैंकिन चक्र भाप बिजली संयंत्र में निहित कोई भी सुरक्षा समस्या नहीं होती है।

ऐतिहासिक उदाहरण
द इलेक्ट्रिकल इयर बुक, 1937, इसमें व्यावसायिक उपयोग में संचालित पारा वाष्प टरबाइन का निम्नलिखित विवरण शामिल है:  भाप बिजली संयंत्र के साथ पारा-वाष्प टरबाइन को चलाने का लाभ इस तथ्य में निहित है कि पूरे चक्र को किसी भी असामान्य दबाव का उपयोग किए बिना तापमान की बहुत विस्तृत श्रृंखला पर काम किया जा सकता है। पारा टरबाइन से निकलने वाले निकास का उपयोग भाप टरबाइन के लिए भाप जुटाने के लिए किया जाता है। हार्टफोर्ड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी (यू.एस.ए.) के पास पारा वाष्प द्वारा संचालित 10,000kW टर्बो-जनरेटर है, जो 70 पाउंड प्रति वर्ग इंच (गेज), 880°F पर टरबाइन तक पहुंचता है। पारा वाष्प 445°F पर संघनित होता है और प्रति घंटे 129,000 पौंड भाप उठाता है। 280 पौंड प्रति वर्ग इंच दबाव पर। बाद वाले को 735°F तक अत्यधिक गरम किया जाता है और भाप टर्बाइनों में भेज दिया जाता है। 4 महीने के निरंतर संचालन के दौरान, इस संयंत्र ने प्रति किलोवाट शुद्ध उत्पादन में औसतन लगभग 0.715 पौंड कोयला निकाला, लगभग 43% उत्पादन पारा टरबाइन जनरेटर से और 57% भाप संयंत्र से हुआ। फुल-लोड बनाए रखने पर ताप उत्पादन औसत 9800 बीटीयू प्रति नेट किलोवाट [34.8% दक्षता] होता है। ऐसा माना जाता है कि रखरखाव की लागत सामान्य भाप संयंत्र की तुलना में कम होगी। पारा टरबाइन पर बैक-प्रेशर भाप बॉयलर दबाव द्वारा तय किया जाता है; केवल  छोटे वैक्यूम पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि पारा प्रणाली में कोई हवा या अन्य गैस नहीं होती है। 

विलियम ले रॉय एम्मेट द्वारा डिज़ाइन किए गए बिजली संयंत्रों का निर्माण सामान्य विद्युतीय  द्वारा किया गया था और 1923 और 1950 के बीच संचालित किया गया था। बड़े संयंत्रों में शामिल हैं:
 * हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट, 1.8 मेगावाट, 1922 में शुरू होकर, 1949 में चरणों में 15 मेगावाट तक बढ़ाया गया
 * किर्नी जनरेटिंग स्टेशन, न्यू जर्सी, 20 मेगावाट पारा टरबाइन +30 मेगावाट भाप, 1933 में शुरू हुआ
 * शेनेक्टैडी, न्यूयॉर्क * पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर, 40 मेगावाट, 1950

बाहरी संबंध

 * Mercury as a Working Fluid
 * Time magazine article 1929, Mercury into power
 * Time magazine article 1942 Power with Quicksilver
 * "Mercury Turbine Now A Success drawing page 40
 * "Cheaper Power From Quicksilver" Popular Science Monthly, September 1929