केंद्रीय सौर ताप

केंद्रीय सौर ताप एक प्रणाली द्वारा सौर ऊर्जा से केंद्रीय हीटिंग और पानी के ताप का प्रावधान है। जिसमें पानी को सौर गर्म पानी के पैनल (केंद्रीय सौर ताप संयंत्र - सीएसएचपीएस) के सारणियों द्वारा केंद्रीय रूप से गर्म किया जाता है और डिस्ट्रिक हीटिंग पाइप नेटवर्क ब्लॉक सिस्टम के लिए सौर संग्राहकों को आमतौर पर इमारत की छत के शीर्ष पर रखा जाता है। डिस्ट्रिक हीटिंग तन्त्र के लिए कलेक्टरों को जमीन पर स्थापित किया जा सकता है।

केंद्रीय सौर ताप में बड़े पैमाने पर थर्मल ऊर्जा भंडारण शामिल हो सकता है। जो कि ड्यूरनल स्टोरेज से मौसमी थर्मल ऊर्जा भंडारण (एसटीईएस) तक स्केलिंग करता है। थर्मल स्टोरेज सौर अंश को बढ़ाता है और सिस्टम में कुल ऊर्जा मांग के लिए सौर ऊर्जा लाभ के बीच का अनुपात सौर थर्मल सिस्टम के लिए आदर्श रूप से मौसमी भंडारण को लागू करने का उद्देश्य सर्दियों के महीने में गर्मियों के समय में एकत्रित सौर ऊर्जा को संग्रहीत करना है।

छोटे सौर ताप प्रणालियों (सौर कंघी तंत्र) की तुलना में केंद्रीय सौर ताप प्रणालियों में कम स्थापना मूल्य, उच्च थर्मल दक्षता और कम देखरेख के कारण अच्छा मूल्य-प्रदर्शन अनुपात होते हैं। कुछ देशों में जैसे कि डेनमार्क बड़े पैमाने पर सौर जिला हीटिंग प्लांट वित्तीय रूप से गर्मी उत्पादन के अन्य रूपों के लिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी हैं। केंद्रीय सौर प्रणालियों का उपयोग जिला शीतलन के रूप में सौर वातानुकूल के लिए भी किया जा सकता है। इस मामले में ऊर्जा की मांग और सौर विकिरण के बीच उच्च सहसंबंध के कारण समग्र दक्षता अधिक है।



सबसे बड़ा सीएसएचपीएस
19,000 ARCON (DK) ARCON (DK) ARCON (DK)
 * Nykøbing Sjælland
 * डीके
 * 20,084
 * 14
 * 9.5
 * {| class="wikitable sortable"
 * अरकॉन (डीके)
 * }
 * Gråsten
 * डीके
 * 19,024
 * 13
 * 9.7
 * 2012
 * {| class="wikitable sortable"
 * अरकॉन (डीके)
 * }
 * Brædstrup
 * डीके
 * ब्रेडस्ट्रुप फजर्नवर्मे
 * 18,612
 * 14
 * 8.9
 * 2007/2012
 * 5,000
 * अरकॉन (डीके)
 * }
 * Brædstrup
 * डीके
 * ब्रेडस्ट्रुप फजर्नवर्मे
 * 18,612
 * 14
 * 8.9
 * 2007/2012
 * 5,000
 * 2007/2012
 * 5,000
 * पानी की टंकी बोरहोल भंडारण, द्वारा अछूता सीप
 * {| class="wikitable sortable"
 * अरकॉन (डीके)
 * }
 * Tarm
 * डीके
 * 18,585
 * 13.1
 * 9
 * 2013
 * {| class="wikitable sortable"
 * अरकॉन (डीके)
 * }
 * Jetsmark
 * डीके
 * 15,183
 * 10.6
 * 7.6
 * 2015
 * Arcon/Sunmark (DK)
 * Oksbøl
 * डीके
 * 14,745
 * 9.9
 * 7.7
 * 2010/2013
 * Sunmark (DK)
 * Jægerspris
 * डीके
 * 13,405
 * 8.6
 * 6
 * 2010
 * Sunmark (DK)
 * SydLangeland
 * डीके
 * 12,500
 * 7.5
 * 7.5
 * 2013
 * Sunmark (DK)
 * Grenaa
 * डीके
 * 12,096
 * 8.4
 * 5.8
 * 2014
 * Arcon (DK)
 * SydFalster
 * डीके
 * 12,094
 * 8.5
 * 6
 * 2011
 * Arcon (DK)
 * Hvidebæk
 * डीके
 * 12,038
 * 8.6
 * 5.7
 * 2013
 * Arcon (DK)
 * Sæby
 * डीके
 * Sæby Fjernvarme
 * 11,866
 * 8
 * 6.3
 * 2011
 * Sunmark (DK)
 * Toftlund
 * डीके
 * 11,000
 * 7.4
 * 5.4
 * 2013
 * Sunmark (DK)
 * Kungälv
 * SE
 * Kungälv Energi AB
 * 10,048
 * 7.0
 * 4.5
 * 2000
 * 1,000
 * Water tank
 * ARCON (DK)
 * Svebølle-Viskinge
 * 10,000
 * 5.3
 * 5
 * 2011/2014
 * Karup
 * डीके
 * 8,063
 * 5.4
 * 3.7
 * 2013
 * ARCON (DK)
 * Strandby
 * डीके
 * Strandby Varmeværk
 * 8,000
 * 5.6
 * 3.6
 * 2007
 * ARCON (DK)
 * Nykvärn
 * SE
 * Telge Energi AB
 * 7,500
 * 5.3
 * 3.4
 * 1985
 * 1,500
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * Sunmark (DK)
 * Kungälv
 * SE
 * Kungälv Energi AB
 * 10,048
 * 7.0
 * 4.5
 * 2000
 * 1,000
 * Water tank
 * ARCON (DK)
 * Svebølle-Viskinge
 * 10,000
 * 5.3
 * 5
 * 2011/2014
 * Karup
 * डीके
 * 8,063
 * 5.4
 * 3.7
 * 2013
 * ARCON (DK)
 * Strandby
 * डीके
 * Strandby Varmeværk
 * 8,000
 * 5.6
 * 3.6
 * 2007
 * ARCON (DK)
 * Nykvärn
 * SE
 * Telge Energi AB
 * 7,500
 * 5.3
 * 3.4
 * 1985
 * 1,500
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * 2007
 * ARCON (DK)
 * Nykvärn
 * SE
 * Telge Energi AB
 * 7,500
 * 5.3
 * 3.4
 * 1985
 * 1,500
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * 1,500
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * Crailsheim
 * DE
 * 7,300
 * 2012
 * 37,500
 * Borehole
 * Wagner, Schüco, Aquasol, Asgard
 * Ærøskøbing
 * डीके
 * Ærøskøping Fjernvarme
 * 7,050
 * 3.4
 * 3
 * 1998/2010
 * 1,200
 * Water tank
 * ARCON/Sunmark (DK)
 * La Parreña mine
 * Mexico
 * Peñoles
 * 6,270
 * 4,4
 * 660
 * Water tank
 * ARCON (DK). Supplies an electrowinning process
 * Falkenberg
 * SE
 * Falkenberg Energi AB
 * 5,500
 * 3.9
 * 2.5
 * 1989
 * 1,100
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * SE
 * Falkenberg Energi AB
 * 5,500
 * 3.9
 * 2.5
 * 1989
 * 1,100
 * Water tank
 * Teknoterm (SE)
 * Neckarsulm
 * DE
 * Stadtwerke Neckarsulm
 * 5,044
 * 3.5
 * 2.3
 * 1997
 * 25,000
 * Soil duct heat exchanger
 * Sonnenkraft (DE)
 * Sonnenkraft (DE)
 * Ulsted
 * डीके
 * Ulsted Fjernvarme
 * 5,000
 * 3.5
 * 2.2
 * 2006
 * 1,000
 * Water tank
 * ARCON (DK)
 * Friederichshafen
 * DE
 * Technische Werke Fried.
 * 4,250
 * 3.0
 * 1.9
 * 1996
 * 12,000
 * Concrete tank in ground
 * ARCON (DK)
 * }
 * ARCON (DK)
 * }

Source: Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, DK. इसके बाद आपको एक नए कलेक्टर निर्माता, मार्स्टल वीवीएस (डीके), आरवाई (डीके) में एक संयंत्र, यूरोप में सबसे पुराने में से एक, हैम्बर्ग में एक संयंत्र और 3,000 मीटर से नीचे के कई पौधों के साथ एक संयंत्र पाते हैं।2।यह प्रासंगिक उल्लेख हो सकता है, कि डेनमार्क में inderrø के द्वीप में तीन प्रमुख CSHP, Marstal, ørøskøping और rise में से तीन हैं।

केंद्रीय सौर ताप पौधों का इतिहास

 * यहाँ दिए गए CSHP का इतिहास मुख्य रूप से विषय पर एक नॉर्डिक-यूरोपीय परिप्रेक्ष्य है।

स्वीडन ने बड़े पैमाने पर सौर ताप के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।(डेलनबैक, जे-ओ।, 1993) के अनुसार, स्वीडन के लिंकोपिंग में सत्तर के दशक की शुरुआत में पहला कदम उठाया गया था, इसके बाद 1983 में स्वीडन के लिक्बो में एक परिपक्व संशोधन किया गया था।इस काम से प्रेरित होकर, फिनलैंड ने केरावा में अपना पहला संयंत्र विकसित किया, और नीदरलैंड ने ग्रोनिंगन (प्रांत) में एक पहला संयंत्र बनाया।इन पौधों को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा (डेलनबैक, जे-ओ।, 1990) के तहत सूचित किया गया है।ध्यान दें कि इन पौधों ने पहले से ही बड़े पैमाने पर थर्मल स्टोरेज के साथ CSHP को संयोजित किया था।

पहले बड़े पैमाने पर सौर कलेक्टर फ़ील्ड को टॉर्वल, स्वीडन, 1982, 2000 मीटर में साइट पर बनाया गया था2 और मालुंग, स्वीडन, 640 मीटर2।पूर्वनिर्मित कलेक्टर सरणियों को Nykvarn, स्वीडन, 4000 मीटर में पेश किया गया था1985 में 2)।डेनमार्क ने 1987 में वेस्टर नेबेल में एक संयंत्र के साथ स्वीडिश गतिविधियों के समानांतर इस शोध क्षेत्र में प्रवेश किया, 1988 में जंपिंग में एक संयंत्र और 1989 में Ry, डेनमार्क में एक, बड़े आकार के पूर्वनिर्मित सौर संग्रहकर्ताओं के लिए पता चला,स्वीडिश कंपनी Teknoterm प्रमुख कंपनी Arcon, डेनमार्क द्वारा।बाद के 1990 के दशक में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड स्टटगर्ट और केमनिट्ज़ में पौधों के साथ अन्य के बीच सक्रिय थे।

सस्ती भूमि की कीमतों के कारण, नॉर्डिक देशों में नए कलेक्टर सरणियाँ ग्राउंड-माउंटेड (कंक्रीट फाउंडेशन या लट्ठा गाड़ने का यंत्र | पाइल-चालित स्टील) उपयुक्त क्षेत्रों (कम उपज वाली कृषि, उद्योग आदि) में हैं।उच्च जमीन की कीमतों वाले देश सीएसएचपी के 'ब्लॉक प्लांट' संस्करण के बाद, छतों के निर्माण पर सौर संग्राहकों को रखते हैं।उत्तरी यूरोप में, वार्षिक हीटिंग आवश्यकता का 20% सौर गर्मी एक जिला हीटिंग संयंत्र में आर्थिक इष्टतम है जब ऊपर-जमीन भंडारण टैंकों का उपयोग किया जाता है।यदि तालाब भंडारण का उपयोग किया जाता है, तो सौर योगदान 50%तक पहुंच सकता है। By 1999 40 CSHPs were in operation in Europe generating about 30 Megawatt of thermal power ।

संबंधित प्रणाली
सेंट्रल सोलर हीटिंग 'बड़े पैमाने पर सोलर हीटिंग' सिस्टम का एक उप-वर्ग है-500 मीटर से अधिक सौर कलेक्टर क्षेत्रों के साथ सिस्टम पर लागू एक शब्द2।

एक्विफ़र्स, बोरहोल और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स (लागत € 30/एम3) का उपयोग कुछ केंद्रीय सौर ताप संयंत्रों में हीट स्टोरेज (90% तक कुशल) के रूप में किया जाता है, जो बाद में जिले के हीटिंग की आपूर्ति करने के लिए एक बड़े गर्मी पंप के माध्यम से गर्मी (ग्राउंड स्टोरेज के समान) निकालते हैं। इनमें से कुछ उपरोक्त तालिका में सूचीबद्ध हैं।

अल्बर्टा में, कनाडा में ड्रेक लैंडिंग सौर समुदाय ने हीटिंग जरूरतों के लिए 97% वार्षिक सौर अंश को हासिल किया है, गेराज छतों पर सौर-थर्मल पैनलों और एक बोरहोल क्लस्टर में थर्मल स्टोरेज का उपयोग करते हुए।

यह भी देखें

 * एक स्रोत से जिले को उष्मा या गर्म पानी की आपूर्ति
 * सूरज की गर्मी
 * सौर शीतलन
 * सौर कंघी तंत्र
 * सौर ऊष्मीय ऊर्जा
 * डिस्ट्रिक्ट कूलिंग
 * नवीकरणीय ऊर्जा

बाहरी कड़ियाँ

 * Solar District Heating in Europe: Large Scale Solar Heating Systems for Housing Developments
 * European Large-Scale Solar Heating Network Thermie Project
 * The European Large-Scale Solar Heating Network's former Homepage
 * 17.081 m2 CSHP at Ærø, Denmark
 * CSHP with an aquifer thermal energy store, Rostock, Germany
 * CSHPs in Germany
 * Ranking List of European Large Scale Solar Heating Plants
 * Current data on Danish solar heat plants

आगे की पढाई

 * Nicolas Perez-Mora et al.: Solar district heating and cooling: A review. International Journal of Energy Research 42, 4, 2018, 1419-1441.
 * Central Solar Heating Plants with Seasonal Storage: A Status Report, ISBN 91-540-5201-7, Swedish Council for Building Research, June 1990.